---
title: NA2XS2Y
sku: NA2XS2Y-medium-voltage-cables
description: >
  The NA2XS2Y cable is a high-performance medium-voltage cable with an aluminium
  conductor, XLPE insulation, and a robust PE sheath. It is perfectly suited for
  underground applications and impresses with its thermal load capacity,
  mechanical durability, and partial discharge-free design.
categories:
  - Medium Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/01/NA2XS2Y-scaled.webp
locale: en
---
# NA2XS2Y

<section>
<h3 data-start="462" data-end="510">For harsh environments and heavy loads</h3>
<p data-start="512" data-end="900">The <strong data-start="516" data-end="527">NA2XS2Y</strong> complies with <strong data-start="547" data-end="567">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="569" data-end="582">HD 620 S2</strong> and <strong data-start="587" data-end="600">IEC 60502</strong> standards, and is specifically designed for <strong data-start="626" data-end="708">fixed installation indoors, in cable ducts, outdoors, in soil and water</strong>. It is commonly used in <strong data-start="748" data-end="801">industrial facilities, switching stations, and power plants</strong>, especially where the cable is <strong data-start="862" data-end="894">exposed to high mechanical stress</strong> during installation or operation.</p>
<h3 data-start="902" data-end="937">Construction and technical features</h3>
<p data-start="939" data-end="1476">The cable features a <strong data-start="963" data-end="996">multi-stranded aluminium conductor</strong> (Class 2 according to DIN VDE 0295 / IEC 60228). The <strong data-start="1053" data-end="1070">XLPE insulation</strong> (Type DIX8) is inseparably bonded to the <strong data-start="1105" data-end="1128">outer conductive layer</strong> and, together with the <strong data-start="1167" data-end="1190">inner conductive layer</strong>, ensures <strong data-start="1201" data-end="1233">partial discharge-free operation</strong>. The <strong data-start="1239" data-end="1254">shielding</strong> consists of a copper wire braid with counter helix. The <strong data-start="1343" data-end="1370">black PE sheath (Type DMP2)</strong> protects against moisture, mechanical pressure, and chemical exposure – but is not flame-retardant.</p>
<h3 data-start="1478" data-end="1526">Special features and application benefits</h3>
<p data-start="1528" data-end="1930">NA2XS2Y is <strong data-start="1540" data-end="1556">suitable for underground installation</strong> and for use at <strong data-start="1577" data-end="1607">temperatures as low as -20 °C</strong>. It is <strong data-start="1625" data-end="1653">free from silicone and cadmium</strong>, contains no paint-wetting impairment substances, and handles a <strong data-start="1714" data-end="1754">continuous operating temperature of up to +90 °C</strong>, and up to <strong data-start="1785" data-end="1796">+250 °C</strong> in short-circuit conditions. The black PE sheath makes this cable the <strong data-start="1841" data-end="1929">ideal high-resilience solution for permanent underground medium-voltage installations</strong>.</p>
</section>

## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "15.3",
            "0.868",
            "3.4",
            "153",
            "145",
            "3.3",
            "2.1",
            "345",
            "23",
            "563"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "16.4",
            "0.641",
            "3.4",
            "183",
            "171",
            "4.7",
            "2.1",
            "375",
            "25",
            "624"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.443",
            "3.4",
            "228",
            "208",
            "6.6",
            "2.1",
            "390",
            "26",
            "707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.31",
            "19.4",
            "0.32",
            "3.4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2.1",
            "420",
            "28",
            "808"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.34",
            "20.9",
            "0.253",
            "3.4",
            "321",
            "283",
            "11.3",
            "2.1",
            "435",
            "29",
            "905"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "22.3",
            "0.206",
            "3.4",
            "364",
            "315",
            "14.2",
            "2.1",
            "450",
            "30",
            "1085"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "23.9",
            "0.164",
            "3.4",
            "418",
            "357",
            "17.5",
            "2.1",
            "480",
            "32",
            "1226"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.44",
            "26.2",
            "0.125",
            "3.4",
            "494",
            "413",
            "22.7",
            "2.1",
            "510",
            "34",
            "1423"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.48",
            "28.3",
            "0.1",
            "3.4",
            "568",
            "466",
            "28.4",
            "2.1",
            "555",
            "37",
            "1666"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.54",
            "31.4",
            "0.0778",
            "3.4",
            "660",
            "529",
            "37.8",
            "2.1",
            "600",
            "40",
            "2082"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.61",
            "34.6",
            "0.0605",
            "3.4",
            "767",
            "602",
            "47.3",
            "2.1",
            "645",
            "43",
            "2447"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.66",
            "38",
            "0.0469",
            "3.4",
            "855",
            "685",
            "59.6",
            "2.1",
            "690",
            "46",
            "2909"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.76",
            "42.3",
            "0.0367",
            "3.4",
            "968",
            "764",
            "75.6",
            "2.4",
            "765",
            "51",
            "3520"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.84",
            "46.2",
            "0.0291",
            "3.4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2.4",
            "855",
            "57",
            "4422"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.17",
            "20.6",
            "0.641",
            "5.5",
            "185",
            "172",
            "4.7",
            "2.1",
            "435",
            "29",
            "795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.19",
            "22.1",
            "0.443",
            "5.5",
            "231",
            "210",
            "6.6",
            "2.1",
            "465",
            "31",
            "888"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.21",
            "23.6",
            "0.32",
            "5.5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2.1",
            "480",
            "32",
            "999"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.253",
            "5.5",
            "323",
            "285",
            "11.3",
            "2.1",
            "510",
            "34",
            "1108"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.206",
            "5.5",
            "366",
            "319",
            "14.2",
            "2.1",
            "525",
            "35",
            "1301"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.164",
            "5.5",
            "420",
            "361",
            "17.5",
            "2.1",
            "555",
            "37",
            "1452"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.3",
            "30.4",
            "0.125",
            "5.5",
            "496",
            "417",
            "22.7",
            "2.1",
            "585",
            "39",
            "1671"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "32.5",
            "0.1",
            "5.5",
            "569",
            "471",
            "28.4",
            "2.1",
            "615",
            "41",
            "1893"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.078",
            "5.5",
            "660",
            "535",
            "37.8",
            "2.1",
            "660",
            "44",
            "2357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "5.5",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "705",
            "47",
            "2757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.44",
            "42.2",
            "0.047",
            "5.5",
            "861",
            "690",
            "59.6",
            "2.4",
            "765",
            "51",
            "3227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.49",
            "46.5",
            "0.037",
            "5.5",
            "976",
            "764",
            "75.6",
            "2.4",
            "840",
            "56",
            "3856"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.55",
            "50.4",
            "0.0291",
            "5.5",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2.4",
            "915",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.13",
            "25.6",
            "0.641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4.7",
            "2.1",
            "510",
            "34",
            "1009"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6.6",
            "2.1",
            "540",
            "36",
            "1115"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2.1",
            "555",
            "37",
            "1237"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11.3",
            "2.1",
            "585",
            "39",
            "1357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14.2",
            "2.1",
            "600",
            "40",
            "1561"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17.5",
            "2.1",
            "630",
            "42",
            "1721"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "35.4",
            "0.125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22.7",
            "2.1",
            "660",
            "44",
            "1956"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.24",
            "37.5",
            "0.1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28.4",
            "2.1",
            "690",
            "46",
            "2203"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.26",
            "40.6",
            "0.078",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37.8",
            "2.1",
            "735",
            "49",
            "2693"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.061",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47.3",
            "2.4",
            "795",
            "53",
            "3119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "47.2",
            "0.047",
            "8",
            "861",
            "690",
            "59.6",
            "2.4",
            "840",
            "56",
            "3617"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "51.5",
            "0.037",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75.6",
            "2.4",
            "915",
            "61",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.39",
            "55.4",
            "0.0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2.4",
            "1005",
            "67",
            "5326"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
