---
title: N2X2Y
sku: N2X2Y-low-voltage-cables
description: >
  The N2X2Y cable is an XLPE-insulated low-voltage cable with an HDPE sheath,
  developed for fixed installations under demanding conditions. It stands out
  for its high thermal endurance and is ideally suited for use in power
  distribution systems with increased safety requirements.
categories:
  - Low Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/01/N2X2Y-scaled.webp
locale: en
---
# N2X2Y

<section>
<h3 data-start="448" data-end="491">For demanding operating conditions</h3>
<p data-start="493" data-end="945">The <strong data-start="497" data-end="506">N2X2Y</strong> complies with <strong data-start="529" data-end="550">HD 603 S1 Part 5G</strong> and <strong data-start="555" data-end="576">HD 627 S1 Part 4H</strong> (equivalent to <strong data-start="596" data-end="616">DIN VDE 0276-603</strong> and <strong data-start="621" data-end="629">-627</strong>) and is designed for an <strong data-start="648" data-end="678">operating frequency of 50 Hz</strong>. It is suitable for fixed installation indoors, underground, outdoors, and in industrial environments with high temperature and load requirements. The maximum operating temperature is <strong data-start="888" data-end="898">+90 °C</strong>, and <strong data-start="924" data-end="935">+250 °C</strong> is permissible under short-circuit conditions.</p>
<h3 data-start="947" data-end="982">Construction and technical features</h3>
<p data-start="984" data-end="1334">The cable structure consists of <strong data-start="1012" data-end="1029">copper conductors</strong> with <strong data-start="1034" data-end="1076">XLPE insulation (cross-linked polyethylene)</strong>. The cores are stranded and surrounded by a robust <strong data-start="1126" data-end="1151">black HDPE sheath</strong>. The integrated <strong data-start="1177" data-end="1201">concentric conductor</strong> made of copper wires is grounded at both ends and provides effective protection against potential differences and contact voltages.</p>
<h3 data-start="1336" data-end="1355">Fields of application</h3>
<p data-start="1357" data-end="1663">N2X2Y is ideal for installations in <strong data-start="1395" data-end="1442">local networks, substations, and industrial plants</strong> as well as in <strong data-start="1447" data-end="1470">power distribution systems</strong>, where high <strong data-start="1487" data-end="1515">thermal endurance</strong> and <strong data-start="1520" data-end="1552">mechanical strength</strong> are required. It provides a durable solution for demanding operating conditions – reliable and safe.</p>
</section>

## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Bending radius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Rated voltage (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Test voltage (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "9",
            "141"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "10",
            "200"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "12",
            "301"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "13",
            "397"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.387",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "14",
            "520"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.268",
            "1.1",
            "1.8",
            "12xD",
            "16",
            "725"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.193",
            "1.1",
            "1.8",
            "12xD",
            "18",
            "972"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.153",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "1207"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.124",
            "1.4",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "1488"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0991",
            "1.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "2388"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0601",
            "1.8",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "2964"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.047",
            "2",
            "1.9",
            "12xD",
            "32",
            "3772"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0366",
            "2.2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "4808"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "17",
            "529"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "19",
            "741"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "23",
            "1122"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1473"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.387",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1729"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1",
            "1.9",
            "12xD",
            "30",
            "2414"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3210"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "3962"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.124",
            "1.4",
            "2.3",
            "12xD",
            "41",
            "4906"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0991",
            "1.6",
            "2.4",
            "12xD",
            "45",
            "6047"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0754",
            "1.7",
            "2.6",
            "12xD",
            "51",
            "7833"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV/RE",
            "0.524",
            "0.9/0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1652"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50+25",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM/RMV",
            "0.387",
            "1.0/0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "2075"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1/0.9",
            "1.9",
            "12xD",
            "32",
            "2828"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1/1.0",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "3757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2/1.1",
            "2.2",
            "12xD",
            "40",
            "4707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.124",
            "1.4/1.1",
            "2.3",
            "12xD",
            "45",
            "5675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0991",
            "1.6/1.1",
            "2.5",
            "12xD",
            "49",
            "7071"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0754",
            "1.7/1.2",
            "2.7",
            "12xD",
            "56",
            "9138"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "18",
            "642"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "21",
            "910"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "25",
            "1391"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "28",
            "1834"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.387",
            "1",
            "1.9",
            "12xD",
            "29",
            "2255"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3158"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "4200"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2",
            "2.3",
            "12xD",
            "41",
            "5259"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.124",
            "1.4",
            "2.4",
            "12xD",
            "46",
            "6439"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0991",
            "1.6",
            "2.6",
            "12xD",
            "51",
            "7967"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0754",
            "1.7",
            "2.8",
            "12xD",
            "57",
            "10324"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "767"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "27",
            "1676"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "31",
            "2266"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.387",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "2877"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "38",
            "3979"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1",
            "2.3",
            "12xD",
            "42",
            "5342"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2",
            "2.4",
            "12xD",
            "47",
            "6625"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
