---
title: NA2XS(FL)2Y
sku: NA2XS(FL)2Y-medium-voltage-cables
description: >
  Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolation und einem kombinierten Alu-/PE-Mantel. Es wurde
  speziell für Versorgungsnetze entwickelt, bei denen hohe mechanische
  Belastbarkeit und Schutz gegen Wassereintritt gefordert sind.
categories:
  - Mittelspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/NA2XSFL2Y-3-scaled.webp
locale: de
---
# NA2XS(FL)2Y

<section>
<h3 data-start="481" data-end="540">Entwickelt für den Einsatz in Energieversorgungsnetzen</h3>
<p data-start="542" data-end="974">Das <strong data-start="546" data-end="561">NA2XS(FL)2Y</strong> erfüllt die Normen <strong data-start="581" data-end="601">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="603" data-end="616">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="621" data-end="634">IEC 60502</strong>. Es ist ideal für die Verlegung in <strong data-start="670" data-end="765">Energieversorgungsnetzen (EVU), Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser</strong> geeignet. Dank seiner Konstruktion mit längswasserdichter Ausführung und Alu-PE-Schichtenmantel bleibt es auch bei Beschädigungen betriebssicher – der Wassereinfluss wird gezielt auf die Schadstelle begrenzt.</p>
<h3 data-start="976" data-end="999">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="1001" data-end="1556">Das Kabel besitzt einen <strong data-start="1025" data-end="1058">mehrdrähtigen Aluminiumleiter</strong> (Kl. 2 nach VDE 0295 / IEC 60228), umgeben von einer <strong data-start="1112" data-end="1130">VPE-Isolierung</strong> mit <strong data-start="1135" data-end="1172">festhaftender äußerer Leitschicht</strong>. Eine <strong data-start="1179" data-end="1223">leitfähige, längswasserdichte Bandierung</strong> sowie eine <strong data-start="1235" data-end="1281">Kupferdraht-Abschirmung mit Querleitwendel</strong> sorgen für zuverlässige Feldsteuerung. Zusätzlich ist das Kabel mit einer <strong data-start="1356" data-end="1398">längswasserdichten Aluminiumbandierung</strong> ausgestattet, die <strong data-start="1417" data-end="1453">fest mit dem schwarzen PE-Mantel</strong> verschweißt ist. Das Ergebnis: hoher Schutz vor mechanischer Belastung und eindringender Feuchtigkeit.</p>
<h3 data-start="1558" data-end="1590">Eigenschaften und Anwendung</h3>
<p data-start="1592" data-end="1977">Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist <strong data-start="1618" data-end="1634">erdverlegbar</strong>, <strong data-start="1636" data-end="1664">silikon- und cadmiumfrei</strong> und eignet sich für Umgebungen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Es hält <strong data-start="1742" data-end="1780">Temperaturen bis +90 °C im Betrieb</strong> und <strong data-start="1785" data-end="1819">bis +250 °C im Kurzschlussfall</strong> stand. Dank teilentladungsfreiem Aufbau und Querwassersperre ist es besonders gut für <strong data-start="1906" data-end="1939">kritische Versorgungsbereiche</strong> in der Energieinfrastruktur geeignet.</p>
</section>

## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "15,3",
            "0,868",
            "3,4",
            "160",
            "145",
            "3,3",
            "2,1",
            "500",
            "25",
            "643"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "16,4",
            "0,641",
            "3,4",
            "183",
            "171",
            "4,7",
            "2,1",
            "520",
            "26",
            "712"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,443",
            "3,4",
            "228",
            "208",
            "6,6",
            "2,1",
            "405",
            "27",
            "796"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,31",
            "19,4",
            "0,32",
            "3,4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2,1",
            "580",
            "29",
            "902"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,253",
            "3,4",
            "321",
            "283",
            "11,3",
            "2,1",
            "600",
            "30",
            "1009"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,206",
            "3,4",
            "364",
            "315",
            "14,2",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "1193"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,164",
            "3,4",
            "418",
            "357",
            "17,5",
            "2,1",
            "660",
            "33",
            "1341"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "26,2",
            "0,125",
            "3,4",
            "494",
            "413",
            "22,7",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "1546"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,48",
            "28,3",
            "0,1",
            "3,4",
            "568",
            "466",
            "28,4",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "1797"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,0778",
            "3,4",
            "660",
            "529",
            "37,8",
            "2,1",
            "820",
            "41",
            "2222"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,0605",
            "3,4",
            "767",
            "602",
            "47,3",
            "2,1",
            "880",
            "44",
            "2599"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,67",
            "38",
            "0,0469",
            "3,4",
            "861",
            "690",
            "59,6",
            "2,1",
            "940",
            "47",
            "3062"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,76",
            "42,3",
            "0,0367",
            "3,4",
            "976",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "1040",
            "52",
            "3686"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,84",
            "46,2",
            "0,0291",
            "3,4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2,4",
            "1120",
            "56",
            "4372"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "20,6",
            "0,641",
            "5,5",
            "185",
            "172",
            "4,7",
            "2,1",
            "600",
            "30",
            "876"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,443",
            "5,5",
            "231",
            "210",
            "6,6",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "982"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,32",
            "5,5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2,1",
            "660",
            "33",
            "1101"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,253",
            "5,5",
            "323",
            "285",
            "11,3",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1217"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,206",
            "5,5",
            "366",
            "319",
            "14,2",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "1412"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,164",
            "5,5",
            "420",
            "361",
            "17,5",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "1568"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,3",
            "30,4",
            "0,125",
            "5,5",
            "496",
            "417",
            "22,7",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "1792"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "32,5",
            "0,1",
            "5,5",
            "569",
            "471",
            "28,4",
            "2,1",
            "840",
            "42",
            "2020"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,078",
            "5,5",
            "660",
            "535",
            "37,8",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "2493"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,061",
            "5,5",
            "766",
            "609",
            "47,3",
            "2,1",
            "980",
            "49",
            "2903"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/50",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,061",
            "5,5",
            "766",
            "609",
            "47,3",
            "2,1",
            "980",
            "49",
            "3059"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "42,2",
            "0,047",
            "5,5",
            "866",
            "705",
            "59,6",
            "2,4",
            "780",
            "52",
            "3383"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,49",
            "46,5",
            "0,037",
            "5,5",
            "984",
            "767",
            "75,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3858"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,55",
            "50,4",
            "0,0291",
            "5,5",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2,4",
            "1220",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,13",
            "25,6",
            "0,641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4,7",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6,6",
            "2,1",
            "740",
            "37",
            "1213"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "1339"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11,3",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "1463"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14,2",
            "2,1",
            "820",
            "41",
            "1660"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17,5",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "1837"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "35,4",
            "0,125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22,7",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "2049"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,24",
            "37,5",
            "0,1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28,4",
            "2,1",
            "940",
            "47",
            "2336"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "40,6",
            "0,0778",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37,8",
            "2,1",
            "1000",
            "50",
            "2842"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,0605",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47,3",
            "2,4",
            "1080",
            "54",
            "3269"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "47,2",
            "0,0469",
            "8",
            "866",
            "692",
            "59,6",
            "2,4",
            "1120",
            "56",
            "3590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "51,5",
            "0,0367",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75,6",
            "2,4",
            "1200",
            "60",
            "4284"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,39",
            "55,4",
            "0,0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2,4",
            "1340",
            "67",
            "5327"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
