---
title: NA2XS2Y
sku: NA2XS2Y-medium-voltage-cables
description: >
  Das NA2XS2Y Kabel ist ein hoch belastbares Mittelspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es eignet
  sich hervorragend für erdverlegte Anwendungen und überzeugt durch thermische
  Belastbarkeit, mechanische Robustheit und teilentladungsfreien Aufbau.
categories:
  - Mittelspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/NA2XS2Y-scaled.webp
locale: de
---
# NA2XS2Y

<section>
<h3 data-start="462" data-end="510">Für raue Umgebungen und intensive Belastung</h3>
<p data-start="512" data-end="900">Das <strong data-start="516" data-end="527">NA2XS2Y</strong> erfüllt die Normen <strong data-start="547" data-end="567">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="569" data-end="582">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="587" data-end="600">IEC 60502</strong> und ist speziell für die <strong data-start="626" data-end="708">feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser</strong> ausgelegt. Es findet seinen Einsatz in <strong data-start="748" data-end="801">Industrieanlagen, Schaltstationen und Kraftwerken</strong>, besonders dort, wo das Kabel beim Verlegen oder im Betrieb <strong data-start="862" data-end="894">mechanisch stark beansprucht</strong> wird.</p>
<h3 data-start="902" data-end="937">Aufbau und technische Merkmale</h3>
<p data-start="939" data-end="1476">Das Kabel ist mit einem <strong data-start="963" data-end="996">mehrdrähtigen Aluminiumleiter</strong> (Kl. 2 nach DIN VDE 0295 / IEC 60228) ausgestattet. Die <strong data-start="1053" data-end="1070">VPE-Isolation</strong> (Typ DIX8) ist untrennbar mit der <strong data-start="1105" data-end="1128">äußeren Leitschicht</strong> verbunden und sorgt gemeinsam mit der <strong data-start="1167" data-end="1190">inneren Leitschicht</strong> für einen <strong data-start="1201" data-end="1233">teilentladungsfreien Betrieb</strong>. Die <strong data-start="1239" data-end="1254">Abschirmung</strong> erfolgt über eine Umspinnung aus Kupferdrähten mit Querleitwendeln. Der Außenmantel aus <strong data-start="1343" data-end="1370">schwarzem PE (Typ DMP2)</strong> schützt vor Feuchtigkeit, mechanischem Druck und chemischen Einflüssen – allerdings ohne Flammwidrigkeit.</p>
<h3 data-start="1478" data-end="1526">Besondere Eigenschaften und Einsatzvorteile</h3>
<p data-start="1528" data-end="1930">NA2XS2Y ist <strong data-start="1540" data-end="1556">erdverlegbar</strong> und für den Einsatz <strong data-start="1577" data-end="1607">bei Temperaturen ab -20 °C</strong> geeignet. Es ist <strong data-start="1625" data-end="1653">silikon- und cadmiumfrei</strong>, frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen und erreicht eine <strong data-start="1714" data-end="1754">Betriebstemperatur von bis zu +90 °C</strong>, im Kurzschlussfall sogar bis <strong data-start="1785" data-end="1796">+250 °C</strong>. Der schwarze PE-Mantel macht das Kabel zur <strong data-start="1841" data-end="1929">ideal belastbaren Lösung für dauerhafte, unterirdische Mittelspannungsinstallationen</strong>.</p>
</section>

## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "15,3",
            "0,868",
            "3,4",
            "153",
            "145",
            "3,3",
            "2,1",
            "345",
            "23",
            "563"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "16,4",
            "0,641",
            "3,4",
            "183",
            "171",
            "4,7",
            "2,1",
            "375",
            "25",
            "624"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,443",
            "3,4",
            "228",
            "208",
            "6,6",
            "2,1",
            "390",
            "26",
            "707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,31",
            "19,4",
            "0,32",
            "3,4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "808"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,253",
            "3,4",
            "321",
            "283",
            "11,3",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "905"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,206",
            "3,4",
            "364",
            "315",
            "14,2",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "1085"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,164",
            "3,4",
            "418",
            "357",
            "17,5",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "1226"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "26,2",
            "0,125",
            "3,4",
            "494",
            "413",
            "22,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1423"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,48",
            "28,3",
            "0,1",
            "3,4",
            "568",
            "466",
            "28,4",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1666"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,0778",
            "3,4",
            "660",
            "529",
            "37,8",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "2082"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,0605",
            "3,4",
            "767",
            "602",
            "47,3",
            "2,1",
            "645",
            "43",
            "2447"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,66",
            "38",
            "0,0469",
            "3,4",
            "855",
            "685",
            "59,6",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2909"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,76",
            "42,3",
            "0,0367",
            "3,4",
            "968",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3520"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,84",
            "46,2",
            "0,0291",
            "3,4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2,4",
            "855",
            "57",
            "4422"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "20,6",
            "0,641",
            "5,5",
            "185",
            "172",
            "4,7",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,443",
            "5,5",
            "231",
            "210",
            "6,6",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "888"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,32",
            "5,5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "999"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,253",
            "5,5",
            "323",
            "285",
            "11,3",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1108"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,206",
            "5,5",
            "366",
            "319",
            "14,2",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "1301"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,164",
            "5,5",
            "420",
            "361",
            "17,5",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1452"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,3",
            "30,4",
            "0,125",
            "5,5",
            "496",
            "417",
            "22,7",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1671"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "32,5",
            "0,1",
            "5,5",
            "569",
            "471",
            "28,4",
            "2,1",
            "615",
            "41",
            "1893"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,078",
            "5,5",
            "660",
            "535",
            "37,8",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "2357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,061",
            "5,5",
            "766",
            "609",
            "47,3",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "2757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "42,2",
            "0,047",
            "5,5",
            "861",
            "690",
            "59,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,49",
            "46,5",
            "0,037",
            "5,5",
            "976",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3856"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,55",
            "50,4",
            "0,0291",
            "5,5",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2,4",
            "915",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,13",
            "25,6",
            "0,641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1009"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6,6",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1115"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1237"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11,3",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14,2",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "1561"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17,5",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "1721"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "35,4",
            "0,125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22,7",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "1956"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,24",
            "37,5",
            "0,1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28,4",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2203"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,078",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37,8",
            "2,1",
            "735",
            "49",
            "2693"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,061",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47,3",
            "2,4",
            "795",
            "53",
            "3119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "47,2",
            "0,047",
            "8",
            "861",
            "690",
            "59,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3617"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "51,5",
            "0,037",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75,6",
            "2,4",
            "915",
            "61",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,39",
            "55,4",
            "0,0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2,4",
            "1005",
            "67",
            "5326"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
