---
title: N2X(F)KLD2Y
sku: N2X(F)KLD2Y-high-voltage-cables-2
description: >
  Das N2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabel der Serie 2 ist für Spannungsklassen von
  64/110kV ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für
  industrielle Hochspannungsanwendungen mit anspruchsvollen
  Umgebungsbedingungen.
categories:
  - Hochspannungskabel
images: []
locale: de
---
# N2X(F)KLD2Y

<section>
<h2>Technische Übersicht</h2>
<p>Die <strong>N2X(F)KLD2Y-Hochspannungskabel Serie 2</strong> sind speziell für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale Leistung durch die Verwendung von hochleitfähigen Kupferleitern und einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung bieten. Diese Kabelserie ist besonders geeignet für anspruchsvolle industrielle Umgebungen, wo hohe Durchschlagsfestigkeit und Thermozyklierungsfähigkeit erforderlich sind.</p>
</section>
<section>
<h2>Technische Leistung und Konstruktion</h2>
<p>Die Kabel der Serie N2X(F)KLD2Y sind für ihre hohe <strong>Strombelastbarkeit</strong> und ausgezeichnete <strong>Kurzschlussstromfestigkeit</strong> bekannt. Die spezielle Konstruktion mit Kupferleitern und XLPE-Isolierung sorgt für eine hohe <strong>Durchschlagsfestigkeit</strong> und verbesserte <strong>thermische Eigenschaften</strong>, was sie ideal für den Einsatz in Hochspannungsnetzen macht.</p>
<ul>
<li>Verwendung von hochleitfähigem Kupfer für verbesserte elektrische Leistung</li>
<li>XLPE-Isolierung bietet erhöhte thermische Beständigkeit und Langlebigkeit</li>
<li>Entwickelt für Installationen in <strong>Kleeblattformation</strong>, <strong>Erdverlegung</strong> und auf <strong>Kabeltrassen</strong></li>
</ul>
</section>
<section>
<h2>EMV und Normkonformität</h2>
<p>Die Kabelserie erfüllt strenge Anforderungen an die <strong>elektromagnetische Verträglichkeit</strong> (EMV), minimiert Spannungsinduzierungen und sorgt für eine zuverlässige Funktion in elektromagnetisch anspruchsvollen Umgebungen. Die Einhaltung der <strong>IEC-Normen</strong>, <strong>CPR-Klassifizierung</strong> und die <strong>CE-Kennzeichnung</strong> bestätigen die hohe Qualität und Sicherheit dieser Kabelserie.</p>
<ul>
<li>Konformität mit internationalen und europäischen Standards für Sicherheit und Leistung</li>
<li>Optimierte Abschirmtechniken zur Reduzierung von elektromagnetischen Störungen</li>
</ul>
</section>

## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "64/110",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "64/110 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "64/110 kV"
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1×240RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,1",
            "16,5",
            "2,2",
            "86",
            "7040"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×300RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,08",
            "15,5",
            "2,2",
            "86",
            "7550"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×400RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,06",
            "14,5",
            "2,2",
            "88",
            "8380"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×500RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,05",
            "14",
            "2,2",
            "91",
            "9530"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×630RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,04",
            "14",
            "2,4",
            "95",
            "11190"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×800RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,03",
            "14",
            "2,5",
            "100",
            "13160"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1000RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,03",
            "14",
            "2,6",
            "104",
            "15380"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1200RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "2,8",
            "110",
            "17790"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1400RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "2,9",
            "115",
            "19870"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1600RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "3",
            "119",
            "22210"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1800RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "3,1",
            "122",
            "24720"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2000RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "3,1",
            "124",
            "26340"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2500RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,01",
            "14,5",
            "3,3",
            "134",
            "31880"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
