---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  The N2XS(FL)2Y cable is a customizable high-voltage cable featuring a
  well-designed protection system against water ingress and high electrical load
  capacity. It complies with international standards and is ideally suited for
  demanding energy infrastructure projects.
categories:
  - High Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/06/N2XSFL2Y-3-scaled.webp
application: >
  The N2XS(FL)2Y is designed for installation in the ground, in cable ducts, pipes,
  outdoor areas, and indoor spaces. It complies with the IEC 60840 standard and can be
  tailored to specific project requirements. It is typically used in transmission
  networks, substations, and large industrial facilities where maximum reliability is
  essential.
locale: en
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.24",
            "16.3",
            "0.387",
            "3.4",
            "238",
            "220",
            "7.1",
            "2.1",
            "520",
            "26",
            "1010"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.268",
            "3.4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2.1",
            "560",
            "28",
            "1238"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.3",
            "19.4",
            "0.193",
            "3.4",
            "358",
            "320",
            "13.6",
            "2.1",
            "580",
            "29",
            "1495"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.34",
            "20.9",
            "0.153",
            "3.4",
            "413",
            "363",
            "17.1",
            "2.1",
            "620",
            "31",
            "1773"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.36",
            "22.3",
            "0.124",
            "3.4",
            "468",
            "405",
            "21.4",
            "2.1",
            "640",
            "32",
            "2119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.4",
            "23.9",
            "0.099",
            "3.4",
            "535",
            "456",
            "26.4",
            "2.1",
            "680",
            "34",
            "2483"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.44",
            "26.4",
            "0.075",
            "3.4",
            "631",
            "526",
            "34.3",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "3073"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.48",
            "28.8",
            "0.06",
            "3.4",
            "722",
            "591",
            "42.9",
            "2.1",
            "780",
            "39",
            "3737"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.54",
            "31.4",
            "0.047",
            "3.4",
            "827",
            "662",
            "57.2",
            "2.1",
            "840",
            "42",
            "4697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.61",
            "34.6",
            "0.037",
            "3.4",
            "949",
            "744",
            "71.4",
            "2.1",
            "880",
            "44",
            "5729"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35 - + 90 / -35 - +90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.17",
            "20.5",
            "0.387",
            "5.5",
            "239",
            "222",
            "7.1",
            "2.1",
            "600",
            "30",
            "1166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.19",
            "22.1",
            "0.268",
            "5.5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2.1",
            "640",
            "32",
            "1409"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.21",
            "23.6",
            "0.193",
            "5.5",
            "361",
            "323",
            "13.6",
            "2.1",
            "660",
            "33",
            "1675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.153",
            "5.5",
            "416",
            "367",
            "17.1",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1968"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.124",
            "5.5",
            "470",
            "409",
            "21.4",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "2320"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.099",
            "5.5",
            "538",
            "461",
            "26.4",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "2697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.3",
            "30.6",
            "0.075",
            "5.5",
            "634",
            "532",
            "34.3",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "3303"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.32",
            "33",
            "0.06",
            "5.5",
            "724",
            "599",
            "42.9",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "3978"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.047",
            "5.5",
            "829",
            "671",
            "57.2",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "4925"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.037",
            "5.5",
            "953",
            "754",
            "71.4",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "6006"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.13",
            "25.5",
            "0.387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7.1",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1405"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2.1",
            "740",
            "37",
            "1646"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13.6",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1926"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17.1",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "2227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21.4",
            "2.1",
            "820",
            "41",
            "2590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26.4",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "2975"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.22",
            "35.6",
            "0.075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34.3",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "3594"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.24",
            "38",
            "0.06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42.9",
            "2.1",
            "960",
            "48",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.26",
            "40.6",
            "0.047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57.2",
            "2.1",
            "1020",
            "51",
            "5290"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71.4",
            "2.4",
            "1080",
            "54",
            "6403"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="508" data-end="571">Flexible in use – underground, underwater, and on cable trays</h3>
<p data-start="573" data-end="950">The <strong data-start="577" data-end="591">N2XS(FL)2Y</strong> is designed for <strong data-start="615" data-end="698">installation in the ground, in cable ducts, pipes, outdoor areas, and indoor spaces</strong>. It complies with the <strong data-start="723" data-end="736">IEC 60840</strong> standard and can be tailored to specific project requirements. It is typically used in <strong data-start="841" data-end="906">transmission networks, substations, and large industrial facilities</strong> where maximum reliability is essential.</p>
<h3 data-start="952" data-end="975">Technical structure</h3>
<p data-start="977" data-end="1539">The cable features a <strong data-start="1006" data-end="1062">multi-stranded copper conductor (class 2 according to IEC 60228)</strong>. The insulation consists of <strong data-start="1090" data-end="1123">cross-linked polyethylene (XLPE)</strong>, embedded between a <strong data-start="1152" data-end="1180">conductive inner layer</strong> and a <strong data-start="1191" data-end="1232">conductive outer insulation layer</strong>. A <strong data-start="1239" data-end="1265">water-swellable tape</strong>, together with <strong data-start="1286" data-end="1334">copper wires and an open copper helix</strong>, provides effective shielding. The outer sheath is made of <strong data-start="1395" data-end="1401">PE</strong>, firmly bonded with an <strong data-start="1417" data-end="1451">aluminum laminate (Alucopo)</strong> – optimal protection against <strong data-start="1496" data-end="1538">mechanical stress and moisture</strong>.</p>
<h3 data-start="1541" data-end="1561">Application features</h3>
<p data-start="1563" data-end="1902">The N2XS(FL)2Y is <strong data-start="1582" data-end="1611">waterproof, suitable for underground installation</strong>, and resistant to mechanical stress – and thanks to its <strong data-start="1655" data-end="1700">multi-layered shielding and water-blocking structure</strong>, it is particularly suited for critical high-voltage applications. Electrical performance is calculated based on the project – allowing precise adaptation to grid operation requirements.</p>
</section>

</ProductTabs>
