---
title: NA2XS2Y
sku: NA2XS2Y-medium-voltage-cables
description: >
  Das NA2XS2Y Kabel ist ein hoch belastbares Mittelspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es eignet
  sich hervorragend für erdverlegte Anwendungen und überzeugt durch thermische
  Belastbarkeit, mechanische Robustheit und teilentladungsfreien Aufbau.
categories:
  - Mittelspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/NA2XS2Y-scaled.webp
application: >
  Das NA2XS2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502 und ist
  speziell für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und
  in Wasser ausgelegt. Es findet seinen Einsatz in Industrieanlagen, Schaltstationen
  und Kraftwerken, besonders dort, wo das Kabel beim Verlegen oder im Betrieb
  mechanisch stark beansprucht wird.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "15,3",
            "0,868",
            "3,4",
            "153",
            "145",
            "3,3",
            "2,1",
            "345",
            "23",
            "563"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "16,4",
            "0,641",
            "3,4",
            "183",
            "171",
            "4,7",
            "2,1",
            "375",
            "25",
            "624"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,443",
            "3,4",
            "228",
            "208",
            "6,6",
            "2,1",
            "390",
            "26",
            "707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,31",
            "19,4",
            "0,32",
            "3,4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "808"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,253",
            "3,4",
            "321",
            "283",
            "11,3",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "905"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,206",
            "3,4",
            "364",
            "315",
            "14,2",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "1085"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,164",
            "3,4",
            "418",
            "357",
            "17,5",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "1226"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "26,2",
            "0,125",
            "3,4",
            "494",
            "413",
            "22,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1423"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,48",
            "28,3",
            "0,1",
            "3,4",
            "568",
            "466",
            "28,4",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1666"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,0778",
            "3,4",
            "660",
            "529",
            "37,8",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "2082"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,0605",
            "3,4",
            "767",
            "602",
            "47,3",
            "2,1",
            "645",
            "43",
            "2447"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,66",
            "38",
            "0,0469",
            "3,4",
            "855",
            "685",
            "59,6",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2909"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,76",
            "42,3",
            "0,0367",
            "3,4",
            "968",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3520"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,84",
            "46,2",
            "0,0291",
            "3,4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2,4",
            "855",
            "57",
            "4422"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "20,6",
            "0,641",
            "5,5",
            "185",
            "172",
            "4,7",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,443",
            "5,5",
            "231",
            "210",
            "6,6",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "888"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,32",
            "5,5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "999"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,253",
            "5,5",
            "323",
            "285",
            "11,3",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1108"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,206",
            "5,5",
            "366",
            "319",
            "14,2",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "1301"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,164",
            "5,5",
            "420",
            "361",
            "17,5",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1452"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,3",
            "30,4",
            "0,125",
            "5,5",
            "496",
            "417",
            "22,7",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1671"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "32,5",
            "0,1",
            "5,5",
            "569",
            "471",
            "28,4",
            "2,1",
            "615",
            "41",
            "1893"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,078",
            "5,5",
            "660",
            "535",
            "37,8",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "2357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,061",
            "5,5",
            "766",
            "609",
            "47,3",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "2757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "42,2",
            "0,047",
            "5,5",
            "861",
            "690",
            "59,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,49",
            "46,5",
            "0,037",
            "5,5",
            "976",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3856"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,55",
            "50,4",
            "0,0291",
            "5,5",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2,4",
            "915",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,13",
            "25,6",
            "0,641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1009"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6,6",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1115"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1237"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11,3",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14,2",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "1561"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17,5",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "1721"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "35,4",
            "0,125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22,7",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "1956"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,24",
            "37,5",
            "0,1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28,4",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2203"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,078",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37,8",
            "2,1",
            "735",
            "49",
            "2693"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,061",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47,3",
            "2,4",
            "795",
            "53",
            "3119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "47,2",
            "0,047",
            "8",
            "861",
            "690",
            "59,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3617"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "51,5",
            "0,037",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75,6",
            "2,4",
            "915",
            "61",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,39",
            "55,4",
            "0,0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2,4",
            "1005",
            "67",
            "5326"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="462" data-end="510">Für raue Umgebungen und intensive Belastung</h3>
<p data-start="512" data-end="900">Das <strong data-start="516" data-end="527">NA2XS2Y</strong> erfüllt die Normen <strong data-start="547" data-end="567">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="569" data-end="582">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="587" data-end="600">IEC 60502</strong> und ist speziell für die <strong data-start="626" data-end="708">feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser</strong> ausgelegt. Es findet seinen Einsatz in <strong data-start="748" data-end="801">Industrieanlagen, Schaltstationen und Kraftwerken</strong>, besonders dort, wo das Kabel beim Verlegen oder im Betrieb <strong data-start="862" data-end="894">mechanisch stark beansprucht</strong> wird.</p>
<h3 data-start="902" data-end="937">Aufbau und technische Merkmale</h3>
<p data-start="939" data-end="1476">Das Kabel ist mit einem <strong data-start="963" data-end="996">mehrdrähtigen Aluminiumleiter</strong> (Kl. 2 nach DIN VDE 0295 / IEC 60228) ausgestattet. Die <strong data-start="1053" data-end="1070">VPE-Isolation</strong> (Typ DIX8) ist untrennbar mit der <strong data-start="1105" data-end="1128">äußeren Leitschicht</strong> verbunden und sorgt gemeinsam mit der <strong data-start="1167" data-end="1190">inneren Leitschicht</strong> für einen <strong data-start="1201" data-end="1233">teilentladungsfreien Betrieb</strong>. Die <strong data-start="1239" data-end="1254">Abschirmung</strong> erfolgt über eine Umspinnung aus Kupferdrähten mit Querleitwendeln. Der Außenmantel aus <strong data-start="1343" data-end="1370">schwarzem PE (Typ DMP2)</strong> schützt vor Feuchtigkeit, mechanischem Druck und chemischen Einflüssen – allerdings ohne Flammwidrigkeit.</p>
<h3 data-start="1478" data-end="1526">Besondere Eigenschaften und Einsatzvorteile</h3>
<p data-start="1528" data-end="1930">NA2XS2Y ist <strong data-start="1540" data-end="1556">erdverlegbar</strong> und für den Einsatz <strong data-start="1577" data-end="1607">bei Temperaturen ab -20 °C</strong> geeignet. Es ist <strong data-start="1625" data-end="1653">silikon- und cadmiumfrei</strong>, frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen und erreicht eine <strong data-start="1714" data-end="1754">Betriebstemperatur von bis zu +90 °C</strong>, im Kurzschlussfall sogar bis <strong data-start="1785" data-end="1796">+250 °C</strong>. Der schwarze PE-Mantel macht das Kabel zur <strong data-start="1841" data-end="1929">ideal belastbaren Lösung für dauerhafte, unterirdische Mittelspannungsinstallationen</strong>.</p>
</section>

</ProductTabs>
