---
title: NA2XS(FL)2Y
sku: NA2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
slug: na2xsfl2y-hv
description: >
  Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist ein leistungsstarkes Hochspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und einem wasserdichten PE-Mantel. Es bietet
  hohe Betriebssicherheit und ist speziell für die Erdverlegung und
  anspruchsvolle Trassenführungen konzipiert.
categories:
  - id: 699de42bad0808777d1194fd
    category: Hochspannungskabel
featuredImage:
  id: 23
  alt: NA2XSFL2Y 3 scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.648Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:23.648Z'
  url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6.webp
  thumbnailURL: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-600x125.webp
  filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 43276
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6292
      filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6-600x125.webp
    card:
      url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8170
      filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 11370
      filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6-1024x213.webp
images:
  - id: 23
    alt: NA2XSFL2Y 3 scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.648Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:23.648Z'
    url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6.webp
    thumbnailURL: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-600x125.webp
    filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 43276
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6292
        filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6-600x125.webp
      card:
        url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8170
        filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/NA2XSFL2Y-3-scaled-6-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 11370
        filename: NA2XSFL2Y-3-scaled-6-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das NA2XS(FL)2Y erfüllt die Anforderungen der IEC 60840 und eignet
              sich für die Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in
              Innenräumen, in Rohren und im Freien. Es wird projektbezogen
              gefertigt und kommt insbesondere in Übertragungsnetzen,
              Versorgungs-Infrastrukturen und Umspannwerken zum Einsatz, wo
              Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---

#### Ideal für Hochspannungsanwendungen im Erdreich und im Freien

Das **NA2XS(FL)2Y** erfüllt die Anforderungen der **IEC 60840** und eignet sich für die **Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Innenräumen, in Rohren und im Freien**. Es wird projektbezogen gefertigt und kommt insbesondere in **Übertragungsnetzen, Versorgungs-Infrastrukturen und Umspannwerken** zum Einsatz, wo Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.

#### Aufbau und technische Merkmale

Im Kern verfügt das Kabel über einen **verdichteten, mehrdrähtigen Aluminiumleiter** nach **IEC 60228**, eingebettet in eine **leitfähige Innenschicht**, eine **VPE-Isolierung** und eine **fest verbundene, extrudierte Außenschicht**. Die Kombination aus **quellfähigem Band**, **Kupferschirmung mit offener Wendel** und einer zusätzlichen **quellfähigen Bewicklung** schützt das Kabel effektiv vor Feuchtigkeitseintritt. Der schwarze **PE-Mantel mit fest verschweißter Aluminiumbandierung (Alucopo)** dient sowohl als mechanischer Schutz als auch als **Querwassersperre**.

#### Eigenschaften und Anwendungsvorteile

Das NA2XS(FL)2Y ist **für die direkte Erdverlegung geeignet**, **mechanisch robust** und bietet durch seinen **teilentladungsfreien Aufbau** sowie die wasserabweisende Konstruktion eine exzellente Betriebssicherheit. Es wird projektspezifisch konfiguriert und lässt sich flexibel einsetzen – von städtischen Energieprojekten bis hin zu großen Industrieanlagen.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42bad0808777d1195ee","rows":[{"id":"699de42bad0808777d119529","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11951c","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11951d","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11951e","value":"0.22"},{"id":"699de42bad0808777d11951f","value":"15.3"},{"id":"699de42bad0808777d119520","value":"0.868"},{"id":"699de42bad0808777d119521","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d119522","value":"160"},{"id":"699de42bad0808777d119523","value":"145"},{"id":"699de42bad0808777d119524","value":"3.3"},{"id":"699de42bad0808777d119525","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119526","value":"500"},{"id":"699de42bad0808777d119527","value":"25"},{"id":"699de42bad0808777d119528","value":"643"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42bad0808777d119537","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11952a","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11952b","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11952c","value":"0.25"},{"id":"699de42bad0808777d11952d","value":"16.4"},{"id":"699de42bad0808777d11952e","value":"0.641"},{"id":"699de42bad0808777d11952f","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d119530","value":"183"},{"id":"699de42bad0808777d119531","value":"171"},{"id":"699de42bad0808777d119532","value":"4.7"},{"id":"699de42bad0808777d119533","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119534","value":"520"},{"id":"699de42bad0808777d119535","value":"26"},{"id":"699de42bad0808777d119536","value":"712"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d119545","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119538","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119539","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11953a","value":"0.28"},{"id":"699de42bad0808777d11953b","value":"17.9"},{"id":"699de42bad0808777d11953c","value":"0.443"},{"id":"699de42bad0808777d11953d","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d11953e","value":"228"},{"id":"699de42bad0808777d11953f","value":"208"},{"id":"699de42bad0808777d119540","value":"6.6"},{"id":"699de42bad0808777d119541","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119542","value":"405"},{"id":"699de42bad0808777d119543","value":"27"},{"id":"699de42bad0808777d119544","value":"796"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d119553","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119546","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119547","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119548","value":"0.31"},{"id":"699de42bad0808777d119549","value":"19.4"},{"id":"699de42bad0808777d11954a","value":"0.32"},{"id":"699de42bad0808777d11954b","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d11954c","value":"280"},{"id":"699de42bad0808777d11954d","value":"251"},{"id":"699de42bad0808777d11954e","value":"9"},{"id":"699de42bad0808777d11954f","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119550","value":"580"},{"id":"699de42bad0808777d119551","value":"29"},{"id":"699de42bad0808777d119552","value":"1101"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119561","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119554","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119555","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119556","value":"0.23"},{"id":"699de42bad0808777d119557","value":"25.1"},{"id":"699de42bad0808777d119558","value":"0.253"},{"id":"699de42bad0808777d119559","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d11955a","value":"323"},{"id":"699de42bad0808777d11955b","value":"285"},{"id":"699de42bad0808777d11955c","value":"11.3"},{"id":"699de42bad0808777d11955d","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11955e","value":"700"},{"id":"699de42bad0808777d11955f","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d119560","value":"1217"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d11956f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119562","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119563","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119564","value":"0.25"},{"id":"699de42bad0808777d119565","value":"26.5"},{"id":"699de42bad0808777d119566","value":"0.206"},{"id":"699de42bad0808777d119567","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d119568","value":"366"},{"id":"699de42bad0808777d119569","value":"319"},{"id":"699de42bad0808777d11956a","value":"14.2"},{"id":"699de42bad0808777d11956b","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11956c","value":"720"},{"id":"699de42bad0808777d11956d","value":"36"},{"id":"699de42bad0808777d11956e","value":"1412"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d11957d","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119570","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119571","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119572","value":"0.27"},{"id":"699de42bad0808777d119573","value":"28.1"},{"id":"699de42bad0808777d119574","value":"0.164"},{"id":"699de42bad0808777d119575","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d119576","value":"420"},{"id":"699de42bad0808777d119577","value":"361"},{"id":"699de42bad0808777d119578","value":"17.5"},{"id":"699de42bad0808777d119579","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11957a","value":"760"},{"id":"699de42bad0808777d11957b","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d11957c","value":"1568"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d11958b","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11957e","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11957f","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119580","value":"0.3"},{"id":"699de42bad0808777d119581","value":"30.4"},{"id":"699de42bad0808777d119582","value":"0.125"},{"id":"699de42bad0808777d119583","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d119584","value":"496"},{"id":"699de42bad0808777d119585","value":"417"},{"id":"699de42bad0808777d119586","value":"22.7"},{"id":"699de42bad0808777d119587","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119588","value":"800"},{"id":"699de42bad0808777d119589","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d11958a","value":"1792"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d119599","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11958c","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11958d","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11958e","value":"0.32"},{"id":"699de42bad0808777d11958f","value":"32.5"},{"id":"699de42bad0808777d119590","value":"0.1"},{"id":"699de42bad0808777d119591","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d119592","value":"569"},{"id":"699de42bad0808777d119593","value":"471"},{"id":"699de42bad0808777d119594","value":"28.4"},{"id":"699de42bad0808777d119595","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119596","value":"840"},{"id":"699de42bad0808777d119597","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d119598","value":"2020"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d1195a7","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11959a","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11959b","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11959c","value":"0.36"},{"id":"699de42bad0808777d11959d","value":"35.6"},{"id":"699de42bad0808777d11959e","value":"0.078"},{"id":"699de42bad0808777d11959f","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195a0","value":"660"},{"id":"699de42bad0808777d1195a1","value":"535"},{"id":"699de42bad0808777d1195a2","value":"37.8"},{"id":"699de42bad0808777d1195a3","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d1195a4","value":"900"},{"id":"699de42bad0808777d1195a5","value":"45"},{"id":"699de42bad0808777d1195a6","value":"2493"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d1195b5","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1195a8","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1195a9","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1195aa","value":"0.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195ab","value":"38.8"},{"id":"699de42bad0808777d1195ac","value":"0.061"},{"id":"699de42bad0808777d1195ad","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195ae","value":"766"},{"id":"699de42bad0808777d1195af","value":"609"},{"id":"699de42bad0808777d1195b0","value":"47.3"},{"id":"699de42bad0808777d1195b1","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d1195b2","value":"980"},{"id":"699de42bad0808777d1195b3","value":"49"},{"id":"699de42bad0808777d1195b4","value":"2903"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42bad0808777d1195c3","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1195b6","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1195b7","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1195b8","value":"0.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195b9","value":"38.8"},{"id":"699de42bad0808777d1195ba","value":"0.061"},{"id":"699de42bad0808777d1195bb","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195bc","value":"766"},{"id":"699de42bad0808777d1195bd","value":"609"},{"id":"699de42bad0808777d1195be","value":"47.3"},{"id":"699de42bad0808777d1195bf","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d1195c0","value":"980"},{"id":"699de42bad0808777d1195c1","value":"49"},{"id":"699de42bad0808777d1195c2","value":"3059"}],"configuration":"1x500/50"},{"id":"699de42bad0808777d1195d1","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1195c4","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1195c5","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1195c6","value":"0.44"},{"id":"699de42bad0808777d1195c7","value":"42.2"},{"id":"699de42bad0808777d1195c8","value":"0.047"},{"id":"699de42bad0808777d1195c9","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195ca","value":"866"},{"id":"699de42bad0808777d1195cb","value":"705"},{"id":"699de42bad0808777d1195cc","value":"59.6"},{"id":"699de42bad0808777d1195cd","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195ce","value":"780"},{"id":"699de42bad0808777d1195cf","value":"52"},{"id":"699de42bad0808777d1195d0","value":"3383"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42bad0808777d1195df","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1195d2","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1195d3","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1195d4","value":"0.49"},{"id":"699de42bad0808777d1195d5","value":"46.5"},{"id":"699de42bad0808777d1195d6","value":"0.037"},{"id":"699de42bad0808777d1195d7","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195d8","value":"984"},{"id":"699de42bad0808777d1195d9","value":"767"},{"id":"699de42bad0808777d1195da","value":"75.6"},{"id":"699de42bad0808777d1195db","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195dc","value":"840"},{"id":"699de42bad0808777d1195dd","value":"56"},{"id":"699de42bad0808777d1195de","value":"3858"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42bad0808777d1195ed","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1195e0","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1195e1","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1195e2","value":"0.55"},{"id":"699de42bad0808777d1195e3","value":"50.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195e4","value":"0.0291"},{"id":"699de42bad0808777d1195e5","value":"3.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195e6","value":"1187"},{"id":"699de42bad0808777d1195e7","value":"863"},{"id":"699de42bad0808777d1195e8","value":"94"},{"id":"699de42bad0808777d1195e9","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d1195ea","value":"1220"},{"id":"699de42bad0808777d1195eb","value":"61"},{"id":"699de42bad0808777d1195ec","value":"4824"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d11950f","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119510","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119511","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119512","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119513","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119514","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119515","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119516","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119517","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d119518","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119519","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11951a","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11951b","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d119506","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119507","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42bad0808777d119508","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d119509","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d11950a","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d11950b","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d11950c","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d11950d","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d11950e","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d1196bb","rows":[{"id":"699de42bad0808777d119612","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119605","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119606","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119607","value":"0.13"},{"id":"699de42bad0808777d119608","value":"25.6"},{"id":"699de42bad0808777d119609","value":"0.641"},{"id":"699de42bad0808777d11960a","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11960b","value":"187"},{"id":"699de42bad0808777d11960c","value":"174"},{"id":"699de42bad0808777d11960d","value":"4.7"},{"id":"699de42bad0808777d11960e","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11960f","value":"700"},{"id":"699de42bad0808777d119610","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d119611","value":"1100"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d119620","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119613","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119614","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119615","value":"0.15"},{"id":"699de42bad0808777d119616","value":"27.1"},{"id":"699de42bad0808777d119617","value":"0.443"},{"id":"699de42bad0808777d119618","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119619","value":"232"},{"id":"699de42bad0808777d11961a","value":"213"},{"id":"699de42bad0808777d11961b","value":"6.6"},{"id":"699de42bad0808777d11961c","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11961d","value":"740"},{"id":"699de42bad0808777d11961e","value":"37"},{"id":"699de42bad0808777d11961f","value":"1213"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d11962e","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119621","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119622","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119623","value":"0.16"},{"id":"699de42bad0808777d119624","value":"28.6"},{"id":"699de42bad0808777d119625","value":"0.32"},{"id":"699de42bad0808777d119626","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119627","value":"282"},{"id":"699de42bad0808777d119628","value":"254"},{"id":"699de42bad0808777d119629","value":"9"},{"id":"699de42bad0808777d11962a","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11962b","value":"760"},{"id":"699de42bad0808777d11962c","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d11962d","value":"1339"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d11963c","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11962f","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119630","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119631","value":"0.17"},{"id":"699de42bad0808777d119632","value":"30.1"},{"id":"699de42bad0808777d119633","value":"0.253"},{"id":"699de42bad0808777d119634","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119635","value":"325"},{"id":"699de42bad0808777d119636","value":"289"},{"id":"699de42bad0808777d119637","value":"11.3"},{"id":"699de42bad0808777d119638","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119639","value":"800"},{"id":"699de42bad0808777d11963a","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d11963b","value":"1463"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d11964a","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11963d","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11963e","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11963f","value":"0.19"},{"id":"699de42bad0808777d119640","value":"31.5"},{"id":"699de42bad0808777d119641","value":"0.206"},{"id":"699de42bad0808777d119642","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119643","value":"367"},{"id":"699de42bad0808777d119644","value":"322"},{"id":"699de42bad0808777d119645","value":"14.2"},{"id":"699de42bad0808777d119646","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119647","value":"820"},{"id":"699de42bad0808777d119648","value":"41"},{"id":"699de42bad0808777d119649","value":"1660"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d119658","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11964b","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11964c","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11964d","value":"0.2"},{"id":"699de42bad0808777d11964e","value":"33.1"},{"id":"699de42bad0808777d11964f","value":"0.164"},{"id":"699de42bad0808777d119650","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119651","value":"421"},{"id":"699de42bad0808777d119652","value":"364"},{"id":"699de42bad0808777d119653","value":"17.5"},{"id":"699de42bad0808777d119654","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119655","value":"860"},{"id":"699de42bad0808777d119656","value":"43"},{"id":"699de42bad0808777d119657","value":"1837"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d119666","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119659","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d11965a","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11965b","value":"0.22"},{"id":"699de42bad0808777d11965c","value":"35.4"},{"id":"699de42bad0808777d11965d","value":"0.125"},{"id":"699de42bad0808777d11965e","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11965f","value":"496"},{"id":"699de42bad0808777d119660","value":"422"},{"id":"699de42bad0808777d119661","value":"22.7"},{"id":"699de42bad0808777d119662","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119663","value":"900"},{"id":"699de42bad0808777d119664","value":"45"},{"id":"699de42bad0808777d119665","value":"2049"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d119674","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119667","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119668","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119669","value":"0.24"},{"id":"699de42bad0808777d11966a","value":"37.5"},{"id":"699de42bad0808777d11966b","value":"0.1"},{"id":"699de42bad0808777d11966c","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11966d","value":"568"},{"id":"699de42bad0808777d11966e","value":"476"},{"id":"699de42bad0808777d11966f","value":"28.4"},{"id":"699de42bad0808777d119670","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d119671","value":"940"},{"id":"699de42bad0808777d119672","value":"47"},{"id":"699de42bad0808777d119673","value":"2336"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d119682","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119675","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119676","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119677","value":"0.27"},{"id":"699de42bad0808777d119678","value":"40.6"},{"id":"699de42bad0808777d119679","value":"0.0778"},{"id":"699de42bad0808777d11967a","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11967b","value":"659"},{"id":"699de42bad0808777d11967c","value":"541"},{"id":"699de42bad0808777d11967d","value":"37.8"},{"id":"699de42bad0808777d11967e","value":"2.1"},{"id":"699de42bad0808777d11967f","value":"1000"},{"id":"699de42bad0808777d119680","value":"50"},{"id":"699de42bad0808777d119681","value":"2842"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d119690","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119683","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119684","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119685","value":"0.29"},{"id":"699de42bad0808777d119686","value":"43.8"},{"id":"699de42bad0808777d119687","value":"0.0605"},{"id":"699de42bad0808777d119688","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119689","value":"764"},{"id":"699de42bad0808777d11968a","value":"616"},{"id":"699de42bad0808777d11968b","value":"47.3"},{"id":"699de42bad0808777d11968c","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d11968d","value":"1080"},{"id":"699de42bad0808777d11968e","value":"54"},{"id":"699de42bad0808777d11968f","value":"3269"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42bad0808777d11969e","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119691","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d119692","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119693","value":"0.32"},{"id":"699de42bad0808777d119694","value":"47.2"},{"id":"699de42bad0808777d119695","value":"0.0469"},{"id":"699de42bad0808777d119696","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119697","value":"866"},{"id":"699de42bad0808777d119698","value":"692"},{"id":"699de42bad0808777d119699","value":"59.6"},{"id":"699de42bad0808777d11969a","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d11969b","value":"1120"},{"id":"699de42bad0808777d11969c","value":"56"},{"id":"699de42bad0808777d11969d","value":"3590"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42bad0808777d1196ac","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11969f","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1196a0","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1196a1","value":"0.36"},{"id":"699de42bad0808777d1196a2","value":"51.5"},{"id":"699de42bad0808777d1196a3","value":"0.0367"},{"id":"699de42bad0808777d1196a4","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1196a5","value":"984"},{"id":"699de42bad0808777d1196a6","value":"770"},{"id":"699de42bad0808777d1196a7","value":"75.6"},{"id":"699de42bad0808777d1196a8","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d1196a9","value":"1200"},{"id":"699de42bad0808777d1196aa","value":"60"},{"id":"699de42bad0808777d1196ab","value":"4284"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42bad0808777d1196ba","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1196ad","value":"Al"},{"id":"699de42bad0808777d1196ae","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1196af","value":"0.39"},{"id":"699de42bad0808777d1196b0","value":"55.4"},{"id":"699de42bad0808777d1196b1","value":"0.0291"},{"id":"699de42bad0808777d1196b2","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1196b3","value":"1196"},{"id":"699de42bad0808777d1196b4","value":"878"},{"id":"699de42bad0808777d1196b5","value":"94"},{"id":"699de42bad0808777d1196b6","value":"2.4"},{"id":"699de42bad0808777d1196b7","value":"1340"},{"id":"699de42bad0808777d1196b8","value":"67"},{"id":"699de42bad0808777d1196b9","value":"5327"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d1195f8","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d1195f9","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d1195fa","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1195fb","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1195fc","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1195fd","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1195fe","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1195ff","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119600","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d119601","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119602","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119603","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119604","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d1195ef","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42bad0808777d1195f0","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42bad0808777d1195f1","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d1195f2","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d1195f3","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d1195f4","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d1195f5","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d1195f6","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d1195f7","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42bad0808777d1194fe","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d1194ff","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42bad0808777d119500","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d119501","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d119502","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d119503","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d119504","unit":"°C","label":"Operating temperature range (°C)","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d119505","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb36"}} />

