---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
slug: n2xsfl2y-hv
description: >
  Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein anpassbares Hochspannungskabel mit durchdachtem
  Schutzaufbau gegen Wassereintritt und hoher elektrischer Belastbarkeit. Es
  erfüllt internationale Normen und eignet sich ideal für anspruchsvolle
  Energieinfrastrukturen.
categories:
  - id: 699de42bad0808777d119220
    category: Hochspannungskabel
featuredImage:
  id: 22
  alt: N2XSFL2Y 3 scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
  url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
  filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 44434
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6442
      filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8486
      filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 11738
      filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 22
    alt: N2XSFL2Y 3 scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
    url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
    filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 44434
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6442
        filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8486
        filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 11738
        filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das N2XS(FL)2Y ist konzipiert für die Verlegung im Erdreich, in
              Kabelkanälen, in Rohren, im Freien und in Innenräumen. Es
              entspricht der Norm IEC 60840 und lässt sich individuell auf
              projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird
              es in Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen
              Industrieanlagen, wo maximale Zuverlässigkeit gefordert ist.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---

#### Flexibel im Einsatz – unter Erde, Wasser und auf Pritschen

Das **N2XS(FL)2Y** ist konzipiert für die **Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Rohren, im Freien und in Innenräumen**. Es entspricht der Norm **IEC 60840** und lässt sich individuell auf projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird es in **Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen Industrieanlagen**, wo maximale Zuverlässigkeit gefordert ist.

#### Technischer Aufbau

Das Kabel verfügt über einen **mehrdrähtigen Kupferleiter (Klasse 2 nach IEC 60228)**. Die Isolation besteht aus **vernetztem Polyethylen (XLPE)**, eingebettet zwischen einer **leitfähigen Innenschicht** und einer **leitfähigen äußeren Isolationsschicht**. Eine **quellfähige Bandierung** sorgt gemeinsam mit **Kupferdrähten und einer offenen Kupferwendel** für eine effektive Abschirmung. Der Außenmantel besteht aus **PE**, das mit einer **Aluminiumkaschierung (Alucopo)** fest verbunden ist – optimaler Schutz gegen **mechanische Belastung und Feuchtigkeit**.

#### Einsatzmerkmale

Das N2XS(FL)2Y ist **wasserdicht, erdverlegbar** und mechanisch belastbar – und dank seiner **mehrschichtigen Schirm- und Quellstruktur** besonders für kritische Hochspannungsanwendungen geeignet. Die elektrische Leistungsfähigkeit wird projektbezogen berechnet – so lässt sich das Kabel exakt an die Anforderungen im Netzbetrieb anpassen.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42bad0808777d1192ca","rows":[{"id":"699de42bad0808777d11924b","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11923e","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11923f","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119240","value":"0,24"},{"id":"699de42bad0808777d119241","value":"16,3"},{"id":"699de42bad0808777d119242","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d119243","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119244","value":"238"},{"id":"699de42bad0808777d119245","value":"220"},{"id":"699de42bad0808777d119246","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d119247","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119248","value":"520"},{"id":"699de42bad0808777d119249","value":"26"},{"id":"699de42bad0808777d11924a","value":"1010"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d119259","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11924c","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11924d","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11924e","value":"0,28"},{"id":"699de42bad0808777d11924f","value":"17,9"},{"id":"699de42bad0808777d119250","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d119251","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119252","value":"294"},{"id":"699de42bad0808777d119253","value":"268"},{"id":"699de42bad0808777d119254","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d119255","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119256","value":"560"},{"id":"699de42bad0808777d119257","value":"28"},{"id":"699de42bad0808777d119258","value":"1238"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d119267","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11925a","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11925b","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11925c","value":"0,3"},{"id":"699de42bad0808777d11925d","value":"19,4"},{"id":"699de42bad0808777d11925e","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d11925f","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119260","value":"358"},{"id":"699de42bad0808777d119261","value":"320"},{"id":"699de42bad0808777d119262","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d119263","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119264","value":"580"},{"id":"699de42bad0808777d119265","value":"29"},{"id":"699de42bad0808777d119266","value":"1495"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119275","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119268","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119269","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11926a","value":"0,34"},{"id":"699de42bad0808777d11926b","value":"20,9"},{"id":"699de42bad0808777d11926c","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d11926d","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11926e","value":"413"},{"id":"699de42bad0808777d11926f","value":"363"},{"id":"699de42bad0808777d119270","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d119271","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119272","value":"620"},{"id":"699de42bad0808777d119273","value":"31"},{"id":"699de42bad0808777d119274","value":"1773"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d119283","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119276","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119277","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119278","value":"0,36"},{"id":"699de42bad0808777d119279","value":"22,3"},{"id":"699de42bad0808777d11927a","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d11927b","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11927c","value":"468"},{"id":"699de42bad0808777d11927d","value":"405"},{"id":"699de42bad0808777d11927e","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d11927f","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119280","value":"640"},{"id":"699de42bad0808777d119281","value":"32"},{"id":"699de42bad0808777d119282","value":"2119"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d119291","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119284","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119285","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119286","value":"0,4"},{"id":"699de42bad0808777d119287","value":"23,9"},{"id":"699de42bad0808777d119288","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d119289","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11928a","value":"535"},{"id":"699de42bad0808777d11928b","value":"456"},{"id":"699de42bad0808777d11928c","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d11928d","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11928e","value":"680"},{"id":"699de42bad0808777d11928f","value":"34"},{"id":"699de42bad0808777d119290","value":"2483"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d11929f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119292","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119293","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119294","value":"0,44"},{"id":"699de42bad0808777d119295","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d119296","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d119297","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119298","value":"631"},{"id":"699de42bad0808777d119299","value":"526"},{"id":"699de42bad0808777d11929a","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d11929b","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11929c","value":"720"},{"id":"699de42bad0808777d11929d","value":"36"},{"id":"699de42bad0808777d11929e","value":"3073"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d1192ad","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192a0","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192a1","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192a2","value":"0,48"},{"id":"699de42bad0808777d1192a3","value":"28,8"},{"id":"699de42bad0808777d1192a4","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d1192a5","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192a6","value":"722"},{"id":"699de42bad0808777d1192a7","value":"591"},{"id":"699de42bad0808777d1192a8","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d1192a9","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192aa","value":"780"},{"id":"699de42bad0808777d1192ab","value":"39"},{"id":"699de42bad0808777d1192ac","value":"3737"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d1192bb","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192ae","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192af","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192b0","value":"0,54"},{"id":"699de42bad0808777d1192b1","value":"31,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192b2","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d1192b3","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192b4","value":"827"},{"id":"699de42bad0808777d1192b5","value":"662"},{"id":"699de42bad0808777d1192b6","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d1192b7","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192b8","value":"840"},{"id":"699de42bad0808777d1192b9","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d1192ba","value":"4697"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d1192c9","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192bc","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192bd","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192be","value":"0,61"},{"id":"699de42bad0808777d1192bf","value":"34,6"},{"id":"699de42bad0808777d1192c0","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d1192c1","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192c2","value":"949"},{"id":"699de42bad0808777d1192c3","value":"744"},{"id":"699de42bad0808777d1192c4","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192c5","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192c6","value":"880"},{"id":"699de42bad0808777d1192c7","value":"44"},{"id":"699de42bad0808777d1192c8","value":"5729"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119231","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119232","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119233","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119234","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119235","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119236","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119237","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119238","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119239","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d11923a","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11923b","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11923c","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11923d","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d119228","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119229","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42bad0808777d11922a","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d11922b","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d11922c","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d11922d","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d11922e","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d11922f","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119230","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d11936d","rows":[{"id":"699de42bad0808777d1192ee","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192e1","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192e2","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192e3","value":"0,17"},{"id":"699de42bad0808777d1192e4","value":"20,5"},{"id":"699de42bad0808777d1192e5","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d1192e6","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1192e7","value":"239"},{"id":"699de42bad0808777d1192e8","value":"222"},{"id":"699de42bad0808777d1192e9","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192ea","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192eb","value":"600"},{"id":"699de42bad0808777d1192ec","value":"30"},{"id":"699de42bad0808777d1192ed","value":"1166"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d1192fc","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192ef","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192f0","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192f1","value":"0,19"},{"id":"699de42bad0808777d1192f2","value":"22,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192f3","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d1192f4","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1192f5","value":"297"},{"id":"699de42bad0808777d1192f6","value":"271"},{"id":"699de42bad0808777d1192f7","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d1192f8","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192f9","value":"640"},{"id":"699de42bad0808777d1192fa","value":"32"},{"id":"699de42bad0808777d1192fb","value":"1409"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d11930a","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192fd","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192fe","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192ff","value":"0,21"},{"id":"699de42bad0808777d119300","value":"23,6"},{"id":"699de42bad0808777d119301","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d119302","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119303","value":"361"},{"id":"699de42bad0808777d119304","value":"323"},{"id":"699de42bad0808777d119305","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d119306","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119307","value":"660"},{"id":"699de42bad0808777d119308","value":"33"},{"id":"699de42bad0808777d119309","value":"1675"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119318","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11930b","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11930c","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11930d","value":"0,23"},{"id":"699de42bad0808777d11930e","value":"25,1"},{"id":"699de42bad0808777d11930f","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d119310","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119311","value":"416"},{"id":"699de42bad0808777d119312","value":"367"},{"id":"699de42bad0808777d119313","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d119314","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119315","value":"700"},{"id":"699de42bad0808777d119316","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d119317","value":"1968"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d119326","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119319","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11931a","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11931b","value":"0,25"},{"id":"699de42bad0808777d11931c","value":"26,5"},{"id":"699de42bad0808777d11931d","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d11931e","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d11931f","value":"470"},{"id":"699de42bad0808777d119320","value":"409"},{"id":"699de42bad0808777d119321","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d119322","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119323","value":"720"},{"id":"699de42bad0808777d119324","value":"36"},{"id":"699de42bad0808777d119325","value":"2320"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d119334","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119327","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119328","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119329","value":"0,27"},{"id":"699de42bad0808777d11932a","value":"28,1"},{"id":"699de42bad0808777d11932b","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d11932c","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d11932d","value":"538"},{"id":"699de42bad0808777d11932e","value":"461"},{"id":"699de42bad0808777d11932f","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d119330","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119331","value":"760"},{"id":"699de42bad0808777d119332","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d119333","value":"2697"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d119342","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119335","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119336","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119337","value":"0,3"},{"id":"699de42bad0808777d119338","value":"30,6"},{"id":"699de42bad0808777d119339","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d11933a","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d11933b","value":"634"},{"id":"699de42bad0808777d11933c","value":"532"},{"id":"699de42bad0808777d11933d","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d11933e","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11933f","value":"800"},{"id":"699de42bad0808777d119340","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d119341","value":"3303"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d119350","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119343","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119344","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119345","value":"0,32"},{"id":"699de42bad0808777d119346","value":"33"},{"id":"699de42bad0808777d119347","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d119348","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119349","value":"724"},{"id":"699de42bad0808777d11934a","value":"599"},{"id":"699de42bad0808777d11934b","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d11934c","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11934d","value":"860"},{"id":"699de42bad0808777d11934e","value":"43"},{"id":"699de42bad0808777d11934f","value":"3978"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d11935e","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119351","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119352","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119353","value":"0,36"},{"id":"699de42bad0808777d119354","value":"35,6"},{"id":"699de42bad0808777d119355","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d119356","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119357","value":"829"},{"id":"699de42bad0808777d119358","value":"671"},{"id":"699de42bad0808777d119359","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d11935a","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11935b","value":"900"},{"id":"699de42bad0808777d11935c","value":"45"},{"id":"699de42bad0808777d11935d","value":"4925"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d11936c","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11935f","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119360","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119361","value":"0,4"},{"id":"699de42bad0808777d119362","value":"38,8"},{"id":"699de42bad0808777d119363","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d119364","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119365","value":"953"},{"id":"699de42bad0808777d119366","value":"754"},{"id":"699de42bad0808777d119367","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d119368","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119369","value":"980"},{"id":"699de42bad0808777d11936a","value":"49"},{"id":"699de42bad0808777d11936b","value":"6006"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d1192d4","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d1192d5","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d1192d6","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1192d7","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192d8","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1192d9","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192da","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1192db","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1192dc","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d1192dd","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192de","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192df","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192e0","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d1192cb","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42bad0808777d1192cc","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d1192cd","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35 - + 90 / -35 - +90"},{"id":"699de42bad0808777d1192ce","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d1192cf","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d1192d0","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d1192d1","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d1192d2","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d1192d3","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119410","rows":[{"id":"699de42bad0808777d119391","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119384","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119385","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119386","value":"0,13"},{"id":"699de42bad0808777d119387","value":"25,5"},{"id":"699de42bad0808777d119388","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d119389","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11938a","value":"241"},{"id":"699de42bad0808777d11938b","value":"225"},{"id":"699de42bad0808777d11938c","value":"7.1"},{"id":"699de42bad0808777d11938d","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11938e","value":"700"},{"id":"699de42bad0808777d11938f","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d119390","value":"1405"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d11939f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119392","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119393","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119394","value":"0,15"},{"id":"699de42bad0808777d119395","value":"27,1"},{"id":"699de42bad0808777d119396","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d119397","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119398","value":"299"},{"id":"699de42bad0808777d119399","value":"274"},{"id":"699de42bad0808777d11939a","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d11939b","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11939c","value":"740"},{"id":"699de42bad0808777d11939d","value":"37"},{"id":"699de42bad0808777d11939e","value":"1646"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d1193ad","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193a0","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193a1","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193a2","value":"0,16"},{"id":"699de42bad0808777d1193a3","value":"28,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193a4","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d1193a5","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193a6","value":"363"},{"id":"699de42bad0808777d1193a7","value":"327"},{"id":"699de42bad0808777d1193a8","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193a9","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193aa","value":"760"},{"id":"699de42bad0808777d1193ab","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d1193ac","value":"1926"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d1193bb","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193ae","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193af","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193b0","value":"0,17"},{"id":"699de42bad0808777d1193b1","value":"30,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193b2","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d1193b3","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193b4","value":"418"},{"id":"699de42bad0808777d1193b5","value":"371"},{"id":"699de42bad0808777d1193b6","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193b7","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193b8","value":"800"},{"id":"699de42bad0808777d1193b9","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d1193ba","value":"2227"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d1193c9","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193bc","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193bd","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193be","value":"0,19"},{"id":"699de42bad0808777d1193bf","value":"31,5"},{"id":"699de42bad0808777d1193c0","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d1193c1","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193c2","value":"472"},{"id":"699de42bad0808777d1193c3","value":"414"},{"id":"699de42bad0808777d1193c4","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d1193c5","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193c6","value":"820"},{"id":"699de42bad0808777d1193c7","value":"41"},{"id":"699de42bad0808777d1193c8","value":"2590"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d1193d7","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193ca","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193cb","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193cc","value":"0,2"},{"id":"699de42bad0808777d1193cd","value":"33,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193ce","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d1193cf","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193d0","value":"539"},{"id":"699de42bad0808777d1193d1","value":"466"},{"id":"699de42bad0808777d1193d2","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d1193d3","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193d4","value":"860"},{"id":"699de42bad0808777d1193d5","value":"43"},{"id":"699de42bad0808777d1193d6","value":"2975"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d1193e5","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193d8","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193d9","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193da","value":"0,22"},{"id":"699de42bad0808777d1193db","value":"35,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193dc","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d1193dd","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193de","value":"635"},{"id":"699de42bad0808777d1193df","value":"539"},{"id":"699de42bad0808777d1193e0","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d1193e1","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193e2","value":"900"},{"id":"699de42bad0808777d1193e3","value":"45"},{"id":"699de42bad0808777d1193e4","value":"3594"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d1193f3","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193e6","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193e7","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193e8","value":"0,24"},{"id":"699de42bad0808777d1193e9","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d1193ea","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d1193eb","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193ec","value":"725"},{"id":"699de42bad0808777d1193ed","value":"606"},{"id":"699de42bad0808777d1193ee","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d1193ef","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193f0","value":"960"},{"id":"699de42bad0808777d1193f1","value":"48"},{"id":"699de42bad0808777d1193f2","value":"4300"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d119401","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193f4","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193f5","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193f6","value":"0,26"},{"id":"699de42bad0808777d1193f7","value":"40,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193f8","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d1193f9","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193fa","value":"831"},{"id":"699de42bad0808777d1193fb","value":"680"},{"id":"699de42bad0808777d1193fc","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d1193fd","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193fe","value":"1020"},{"id":"699de42bad0808777d1193ff","value":"51"},{"id":"699de42bad0808777d119400","value":"5290"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d11940f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119402","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119403","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119404","value":"0,29"},{"id":"699de42bad0808777d119405","value":"43,8"},{"id":"699de42bad0808777d119406","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d119407","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119408","value":"953"},{"id":"699de42bad0808777d119409","value":"765"},{"id":"699de42bad0808777d11940a","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d11940b","value":"2,4"},{"id":"699de42bad0808777d11940c","value":"1080"},{"id":"699de42bad0808777d11940d","value":"54"},{"id":"699de42bad0808777d11940e","value":"6403"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119377","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119378","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119379","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d11937a","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11937b","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d11937c","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11937d","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d11937e","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d11937f","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d119380","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119381","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119382","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119383","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d11936e","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42bad0808777d11936f","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42bad0808777d119370","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d119371","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d119372","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d119373","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d119374","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d119375","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119376","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42bad0808777d119221","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119222","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42bad0808777d119223","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d119224","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d119225","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d119226","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d119227","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb37"}} />
