---
title: N2X2Y
sku: N2X2Y-low-voltage-cables
slug: n2x2y
description: >
  Das N2X2Y Kabel ist ein VPE-isoliertes Niederspannungskabel mit HDPE-Mantel,
  das für feste Verlegungen unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde.
  Es überzeugt durch seine hohe thermische Belastbarkeit und ist optimal für den
  Einsatz in Energieverteilungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen geeignet.
categories:
  - id: 699de42dad0808777d11a7d5
    category: Niederspannungskabel
featuredImage:
  id: 32
  alt: N2X2Y scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:25.968Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:25.968Z'
  url: /media/N2X2Y-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/N2X2Y-scaled-5-600x125.webp
  filename: N2X2Y-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 29744
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/N2X2Y-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 3904
      filename: N2X2Y-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/N2X2Y-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 5430
      filename: N2X2Y-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/N2X2Y-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 7776
      filename: N2X2Y-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 32
    alt: N2X2Y scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:25.968Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:25.968Z'
    url: /media/N2X2Y-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/N2X2Y-scaled-5-600x125.webp
    filename: N2X2Y-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 29744
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/N2X2Y-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 3904
        filename: N2X2Y-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/N2X2Y-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 5430
        filename: N2X2Y-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/N2X2Y-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 7776
        filename: N2X2Y-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das N2X2Y entspricht den Normen HD 603 S1 Teil 5G und HD 627 S1
              Teil 4H (gleichlautend mit DIN VDE 0276-603 und -627) und ist für
              eine Betriebsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Es eignet sich für die
              feste Verlegung in Innenräumen, im Erdreich, im Freien und in
              Industrieumgebungen mit hohen Temperatur- und
              Belastungsanforderungen. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei
              +90 °C, im Kurzschlussfall sind +250 °C zulässig.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---

#### Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen

Das **N2X2Y** entspricht den Normen **HD 603 S1 Teil 5G** und **HD 627 S1 Teil 4H** (gleichlautend mit **DIN VDE 0276-603** und **-627**) und ist für eine **Betriebsfrequenz von 50 Hz** ausgelegt. Es eignet sich für die feste Verlegung in Innenräumen, im Erdreich, im Freien und in Industrieumgebungen mit hohen Temperatur- und Belastungsanforderungen. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei **+90 °C**, im Kurzschlussfall sind **+250 °C** zulässig.

#### Aufbau und technische Merkmale

Der Kabelaufbau besteht aus **Kupferleitern** mit **VPE-Isolation (vernetztes Polyethylen)**. Die Adern sind verseilt und von einem robusten, **schwarzen HDPE-Mantel** umgeben. Der integrierte **konzentrische Leiter** aus Kupferdrähten wird an beiden Enden geerdet und sorgt für effektiven Schutz gegen Potenzialunterschiede und Berührungsspannungen.

#### Einsatzgebiete

N2X2Y ist ideal für Installationen in **Ortsnetzen, Umspannwerken, Industrieanlagen** und **Energieverteilungen**, bei denen hohe **thermische Belastbarkeit** und **mechanische Widerstandskraft** gefragt sind. Es bietet eine langlebige Lösung für anspruchsvolle Einsatzbedingungen – zuverlässig und sicher.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42dad0808777d11a9bc","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a7f9","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a7f1","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f2","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f3","value":"1,83"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f4","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f5","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f6","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f7","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f8","value":"141"}],"configuration":"1x10"},{"id":"699de42dad0808777d11a802","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a7fa","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a7fb","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a7fc","value":"1,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a7fd","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a7fe","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ff","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a800","value":"10"},{"id":"699de42dad0808777d11a801","value":"200"}],"configuration":"1x16"},{"id":"699de42dad0808777d11a80b","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a803","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a804","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a805","value":"0,727"},{"id":"699de42dad0808777d11a806","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a807","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a808","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a809","value":"12"},{"id":"699de42dad0808777d11a80a","value":"301"}],"configuration":"1x25"},{"id":"699de42dad0808777d11a814","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a80c","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a80d","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a80e","value":"0,524"},{"id":"699de42dad0808777d11a80f","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a810","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a811","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a812","value":"13"},{"id":"699de42dad0808777d11a813","value":"397"}],"configuration":"1x35"},{"id":"699de42dad0808777d11a81d","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a815","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a816","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a817","value":"0,387"},{"id":"699de42dad0808777d11a818","value":"1"},{"id":"699de42dad0808777d11a819","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a81a","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a81b","value":"14"},{"id":"699de42dad0808777d11a81c","value":"520"}],"configuration":"1x50"},{"id":"699de42dad0808777d11a826","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a81e","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a81f","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a820","value":"0,268"},{"id":"699de42dad0808777d11a821","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a822","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a823","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a824","value":"16"},{"id":"699de42dad0808777d11a825","value":"725"}],"configuration":"1x70"},{"id":"699de42dad0808777d11a82f","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a827","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a828","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a829","value":"0,193"},{"id":"699de42dad0808777d11a82a","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a82b","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a82c","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a82d","value":"18"},{"id":"699de42dad0808777d11a82e","value":"972"}],"configuration":"1x95"},{"id":"699de42dad0808777d11a838","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a830","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a831","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a832","value":"0,153"},{"id":"699de42dad0808777d11a833","value":"1,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a834","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a835","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a836","value":"20"},{"id":"699de42dad0808777d11a837","value":"1207"}],"configuration":"1x120"},{"id":"699de42dad0808777d11a841","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a839","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a83a","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a83b","value":"0,124"},{"id":"699de42dad0808777d11a83c","value":"1,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a83d","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a83e","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a83f","value":"22"},{"id":"699de42dad0808777d11a840","value":"1488"}],"configuration":"1x150"},{"id":"699de42dad0808777d11a84a","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a842","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a843","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a844","value":"0,0991"},{"id":"699de42dad0808777d11a845","value":"1,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a846","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a847","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a848","value":"26"},{"id":"699de42dad0808777d11a849","value":"2388"}],"configuration":"1x240"},{"id":"699de42dad0808777d11a853","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a84b","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a84c","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a84d","value":"0,0601"},{"id":"699de42dad0808777d11a84e","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a84f","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a850","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a851","value":"29"},{"id":"699de42dad0808777d11a852","value":"2964"}],"configuration":"1x300"},{"id":"699de42dad0808777d11a85c","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a854","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a855","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a856","value":"0,047"},{"id":"699de42dad0808777d11a857","value":"2"},{"id":"699de42dad0808777d11a858","value":"1,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a859","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a85a","value":"32"},{"id":"699de42dad0808777d11a85b","value":"3772"}],"configuration":"1x400"},{"id":"699de42dad0808777d11a865","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a85d","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a85e","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a85f","value":"0,0366"},{"id":"699de42dad0808777d11a860","value":"2,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a861","value":"2"},{"id":"699de42dad0808777d11a862","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a863","value":"36"},{"id":"699de42dad0808777d11a864","value":"4808"}],"configuration":"1x500"},{"id":"699de42dad0808777d11a86e","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a866","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a867","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a868","value":"1,83"},{"id":"699de42dad0808777d11a869","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a86a","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a86b","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a86c","value":"17"},{"id":"699de42dad0808777d11a86d","value":"529"}],"configuration":"3x10"},{"id":"699de42dad0808777d11a877","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a86f","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a870","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a871","value":"1,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a872","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a873","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a874","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a875","value":"19"},{"id":"699de42dad0808777d11a876","value":"741"}],"configuration":"3x16"},{"id":"699de42dad0808777d11a880","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a878","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a879","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a87a","value":"0,727"},{"id":"699de42dad0808777d11a87b","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a87c","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a87d","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a87e","value":"23"},{"id":"699de42dad0808777d11a87f","value":"1122"}],"configuration":"3x25"},{"id":"699de42dad0808777d11a889","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a881","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a882","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a883","value":"0,524"},{"id":"699de42dad0808777d11a884","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a885","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a886","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a887","value":"26"},{"id":"699de42dad0808777d11a888","value":"1473"}],"configuration":"3x35"},{"id":"699de42dad0808777d11a892","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a88a","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a88b","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a88c","value":"0,387"},{"id":"699de42dad0808777d11a88d","value":"1"},{"id":"699de42dad0808777d11a88e","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a88f","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a890","value":"26"},{"id":"699de42dad0808777d11a891","value":"1729"}],"configuration":"3x50"},{"id":"699de42dad0808777d11a89b","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a893","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a894","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a895","value":"0,268"},{"id":"699de42dad0808777d11a896","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a897","value":"1,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a898","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a899","value":"30"},{"id":"699de42dad0808777d11a89a","value":"2414"}],"configuration":"3x70"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a4","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a89c","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a89d","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a89e","value":"0,193"},{"id":"699de42dad0808777d11a89f","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a0","value":"2"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a1","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a2","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a3","value":"3210"}],"configuration":"3x95"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ad","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8a5","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a6","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a7","value":"0,153"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a8","value":"1,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a8a9","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a8aa","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ab","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ac","value":"3962"}],"configuration":"3x120"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b6","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8ae","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8af","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b0","value":"0,124"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b1","value":"1,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b2","value":"2,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b3","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b4","value":"41"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b5","value":"4906"}],"configuration":"3x150"},{"id":"699de42dad0808777d11a8bf","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8b7","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b8","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8b9","value":"0,0991"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ba","value":"1,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a8bb","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a8bc","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8bd","value":"45"},{"id":"699de42dad0808777d11a8be","value":"6047"}],"configuration":"3x185"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c8","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8c0","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c1","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c2","value":"0,0754"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c3","value":"1,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c4","value":"2,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c5","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c6","value":"51"},{"id":"699de42dad0808777d11a8c7","value":"7833"}],"configuration":"3x240"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d1","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8c9","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ca","value":"RMV/RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a8cb","value":"0,524"},{"id":"699de42dad0808777d11a8cc","value":"0.9/0.7"},{"id":"699de42dad0808777d11a8cd","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ce","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8cf","value":"26"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d0","value":"1652"}],"configuration":"3x35+16"},{"id":"699de42dad0808777d11a8da","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8d2","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d3","value":"SM/RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d4","value":"0,387"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d5","value":"1.0/0.9"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d6","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d7","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d8","value":"29"},{"id":"699de42dad0808777d11a8d9","value":"2075"}],"configuration":"3x50+25"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e3","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8db","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8dc","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8dd","value":"0,268"},{"id":"699de42dad0808777d11a8de","value":"1.1/0.9"},{"id":"699de42dad0808777d11a8df","value":"1,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e0","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e1","value":"32"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e2","value":"2828"}],"configuration":"3x70+35"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ec","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8e4","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e5","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e6","value":"0,193"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e7","value":"1.1/1.0"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e8","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a8e9","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ea","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a8eb","value":"3757"}],"configuration":"3x95+50"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f5","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8ed","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ee","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8ef","value":"0,153"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f0","value":"1.2/1.1"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f1","value":"2,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f2","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f3","value":"40"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f4","value":"4707"}],"configuration":"3x120+70"},{"id":"699de42dad0808777d11a8fe","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8f6","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f7","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f8","value":"0,124"},{"id":"699de42dad0808777d11a8f9","value":"1.4/1.1"},{"id":"699de42dad0808777d11a8fa","value":"2,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a8fb","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a8fc","value":"45"},{"id":"699de42dad0808777d11a8fd","value":"5675"}],"configuration":"3x150+70"},{"id":"699de42dad0808777d11a907","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a8ff","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a900","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a901","value":"0,0991"},{"id":"699de42dad0808777d11a902","value":"1.6/1.1"},{"id":"699de42dad0808777d11a903","value":"2,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a904","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a905","value":"49"},{"id":"699de42dad0808777d11a906","value":"7071"}],"configuration":"3x185+95"},{"id":"699de42dad0808777d11a910","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a908","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a909","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a90a","value":"0,0754"},{"id":"699de42dad0808777d11a90b","value":"1.7/1.2"},{"id":"699de42dad0808777d11a90c","value":"2,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a90d","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a90e","value":"56"},{"id":"699de42dad0808777d11a90f","value":"9138"}],"configuration":"3x240+120"},{"id":"699de42dad0808777d11a919","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a911","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a912","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a913","value":"1,83"},{"id":"699de42dad0808777d11a914","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a915","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a916","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a917","value":"18"},{"id":"699de42dad0808777d11a918","value":"642"}],"configuration":"4x10"},{"id":"699de42dad0808777d11a922","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a91a","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a91b","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a91c","value":"1,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a91d","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a91e","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a91f","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a920","value":"21"},{"id":"699de42dad0808777d11a921","value":"910"}],"configuration":"4x16"},{"id":"699de42dad0808777d11a92b","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a923","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a924","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a925","value":"0,727"},{"id":"699de42dad0808777d11a926","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a927","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a928","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a929","value":"25"},{"id":"699de42dad0808777d11a92a","value":"1391"}],"configuration":"4x25"},{"id":"699de42dad0808777d11a934","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a92c","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a92d","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a92e","value":"0,524"},{"id":"699de42dad0808777d11a92f","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a930","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a931","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a932","value":"28"},{"id":"699de42dad0808777d11a933","value":"1834"}],"configuration":"4x35"},{"id":"699de42dad0808777d11a93d","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a935","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a936","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a937","value":"0,387"},{"id":"699de42dad0808777d11a938","value":"1"},{"id":"699de42dad0808777d11a939","value":"1,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a93a","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a93b","value":"29"},{"id":"699de42dad0808777d11a93c","value":"2255"}],"configuration":"4x50"},{"id":"699de42dad0808777d11a946","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a93e","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a93f","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a940","value":"0,268"},{"id":"699de42dad0808777d11a941","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a942","value":"2"},{"id":"699de42dad0808777d11a943","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a944","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a945","value":"3158"}],"configuration":"4x70"},{"id":"699de42dad0808777d11a94f","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a947","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a948","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a949","value":"0,193"},{"id":"699de42dad0808777d11a94a","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a94b","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a94c","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a94d","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a94e","value":"4200"}],"configuration":"4x95"},{"id":"699de42dad0808777d11a958","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a950","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a951","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a952","value":"0,153"},{"id":"699de42dad0808777d11a953","value":"1,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a954","value":"2,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a955","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a956","value":"41"},{"id":"699de42dad0808777d11a957","value":"5259"}],"configuration":"4x120"},{"id":"699de42dad0808777d11a961","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a959","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a95a","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a95b","value":"0,124"},{"id":"699de42dad0808777d11a95c","value":"1,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a95d","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a95e","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a95f","value":"46"},{"id":"699de42dad0808777d11a960","value":"6439"}],"configuration":"4x150"},{"id":"699de42dad0808777d11a96a","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a962","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a963","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a964","value":"0,0991"},{"id":"699de42dad0808777d11a965","value":"1,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a966","value":"2,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a967","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a968","value":"51"},{"id":"699de42dad0808777d11a969","value":"7967"}],"configuration":"4x185"},{"id":"699de42dad0808777d11a973","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a96b","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a96c","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a96d","value":"0,0754"},{"id":"699de42dad0808777d11a96e","value":"1,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a96f","value":"2,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a970","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a971","value":"57"},{"id":"699de42dad0808777d11a972","value":"10324"}],"configuration":"4x240"},{"id":"699de42dad0808777d11a97c","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a974","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a975","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a976","value":"1,83"},{"id":"699de42dad0808777d11a977","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a978","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a979","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a97a","value":"20"},{"id":"699de42dad0808777d11a97b","value":"767"}],"configuration":"5x10"},{"id":"699de42dad0808777d11a985","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a97d","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a97e","value":"RE"},{"id":"699de42dad0808777d11a97f","value":"1,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a980","value":"0,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a981","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a982","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a983","value":"22"},{"id":"699de42dad0808777d11a984","value":"1100"}],"configuration":"5x16"},{"id":"699de42dad0808777d11a98e","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a986","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a987","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a988","value":"0,727"},{"id":"699de42dad0808777d11a989","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a98a","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a98b","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a98c","value":"27"},{"id":"699de42dad0808777d11a98d","value":"1676"}],"configuration":"5x25"},{"id":"699de42dad0808777d11a997","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a98f","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a990","value":"RMV"},{"id":"699de42dad0808777d11a991","value":"0,524"},{"id":"699de42dad0808777d11a992","value":"0,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a993","value":"1,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a994","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a995","value":"31"},{"id":"699de42dad0808777d11a996","value":"2266"}],"configuration":"5x35"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a0","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a998","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a999","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a99a","value":"0,387"},{"id":"699de42dad0808777d11a99b","value":"1"},{"id":"699de42dad0808777d11a99c","value":"2"},{"id":"699de42dad0808777d11a99d","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a99e","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a99f","value":"2877"}],"configuration":"5x50"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a9","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a9a1","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a2","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a3","value":"0,268"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a4","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a5","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a6","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a7","value":"38"},{"id":"699de42dad0808777d11a9a8","value":"3979"}],"configuration":"5x70"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b2","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a9aa","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a9ab","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a9ac","value":"0,193"},{"id":"699de42dad0808777d11a9ad","value":"1,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a9ae","value":"2,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a9af","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b0","value":"42"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b1","value":"5342"}],"configuration":"5x95"},{"id":"699de42dad0808777d11a9bb","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a9b3","value":"Cu"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b4","value":"SM"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b5","value":"0,153"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b6","value":"1,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b7","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b8","value":"12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a9b9","value":"47"},{"id":"699de42dad0808777d11a9ba","value":"6625"}],"configuration":"5x120"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a7e9","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ea","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a7eb","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ec","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ed","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ee","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ef","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a7f0","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a7e0","label":"Spannung","value":"0.6/1 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e1","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"4"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e2","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e3","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"90"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e4","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"250"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e5","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e6","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e7","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42dad0808777d11a7e8","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"0.6/1 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a7d6","unit":"mm","label":"Biegeradius (mm)","value":"15/12xD"},{"id":"699de42dad0808777d11a7d7","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42dad0808777d11a7d8","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"90"},{"id":"699de42dad0808777d11a7d9","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"250"},{"id":"699de42dad0808777d11a7da","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42dad0808777d11a7db","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42dad0808777d11a7dc","unit":"kV","label":"Nennspannung (kV)","value":"0.6/1"},{"id":"699de42dad0808777d11a7dd","unit":"kV","label":"Prüfspannung (kV)","value":"4"},{"id":"699de42dad0808777d11a7de","unit":"","label":"Self-extinguishing of single cable","value":"no"},{"id":"699de42dad0808777d11a7df","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb2d"}} />
