---
{
  "title": "NA2X(F)KLD2Y",
  "sku": "NA2X(F)KLD2Y-high-voltage-cables",
  "description": "The NA2X(F)KLD2Y high-voltage cable series is designed for industrial applications requiring high voltage class and robust performance, featuring copper conductors and XLPE insulation suitable for direct burial and cable tray installations.\n",
  "categories": [
    "High Voltage Cables"
  ],
  "images": [],
  "locale": "en"
}
---

# NA2X(F)KLD2Y

<section>
<h2>Engineering Overview</h2>
<p>The <strong>NA2X(F)KLD2Y high-voltage cable series</strong> is engineered to meet the rigorous demands of modern industrial electrical networks, offering high dielectric strength and excellent thermal cycling resistance. This series is ideal for applications that require reliable power distribution in high-voltage settings.</p>
</section>
<section>
<h2>Technical Performance and Construction</h2>
<p>This cable series is built with high-conductivity stranded copper conductors, ensuring superior ampacity and efficient power transmission. The cross-linked polyethylene (XLPE) insulation provides enhanced thermal properties and dielectric strength, critical for maintaining integrity under high voltage and temperature conditions.</p>
<ul>
<li>Optimized conductor design to maximize current carrying capacity and minimize thermal losses.</li>
<li>XLPE insulation for improved fault current withstand and resistance to environmental stressors.</li>
<li>Designed for <strong>IEC compliance</strong> and <strong>CPR classification</strong>, ensuring adherence to international safety and performance standards.</li>
</ul>
</section>
<section>
<h2>Installation and Compliance</h2>
<p>The NA2X(F)KLD2Y series supports various installation methods including <strong>direct burial</strong> and <strong>cable tray mounting</strong>. Its robust construction allows for installation in trefoil formation, optimizing space and reducing induced voltages.</p>
<ul>
<li>Metallic screening layers enhance electromagnetic compatibility (EMC), crucial for installations in electromagnetically active environments.</li>
<li>The cable's design minimizes electromagnetic interference, aiding in the stability of the entire power network.</li>
<li>Each cable variant is marked with <strong>CE marking</strong>, signifying European conformity with health, safety, and environmental protection standards.</li>
</ul>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Rated voltage (kV)",
      "value": "64/110",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "64/110 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "64/110 kV"
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1×240RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.16",
            "16.5",
            "2.1",
            "86",
            "5510"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×300RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.13",
            "15.5",
            "2.2",
            "86",
            "5630"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×400RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.1",
            "14.5",
            "2.2",
            "87",
            "5750"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×500RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.08",
            "14",
            "2.3",
            "90",
            "6380"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×630RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.06",
            "14",
            "2.4",
            "94",
            "7000"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×800RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.05",
            "14",
            "2.5",
            "98",
            "7960"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1000RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.04",
            "14",
            "2.6",
            "103",
            "9030"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1200RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.03",
            "14",
            "2.8",
            "112",
            "10450"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1400RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.03",
            "14",
            "2.8",
            "114",
            "11190"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1600RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14",
            "2.9",
            "118",
            "12140"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1800RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14",
            "3.1",
            "122",
            "13220"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2000RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14",
            "3.1",
            "124",
            "13900"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2500RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14.5",
            "3.3",
            "133",
            "15970"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×3000RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.01",
            "14.5",
            "3.5",
            "141",
            "18720"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
