---
{
  "title": "N2XY",
  "sku": "N2XY-low-voltage-cables",
  "description": "The N2XY cable is an unarmoured low-voltage cable for power and control applications up to 0.6/1 kV. It is suitable for fixed installation in buildings, outdoors, in humid environments, and for direct burial – wherever no special mechanical stresses occur.\n",
  "categories": [
    "Low Voltage Cables"
  ],
  "images": [
    "https://klz-cables.com/wp-content/uploads/2025/01/N2XY-scaled.webp"
  ],
  "locale": "en"
}
---

# N2XY

<section>
<h3 data-start="514" data-end="565">For fixed installation in standard applications</h3>
<p data-start="567" data-end="995">The <strong data-start="571" data-end="579">N2XY</strong> is used in low-voltage systems for power distribution – for example in cable trays, conduits, on walls, or directly underground. It can be installed both indoors and outdoors and is also suitable for humid environments. Thanks to various core configurations (single-core to four-core) and cross-sections up to 630 mm², the cable can be flexibly adapted to the respective application.</p>
<h3 data-start="997" data-end="1020">Technical construction</h3>
<p data-start="1022" data-end="1346">The conductor consists of solid or stranded <strong data-start="1067" data-end="1077">copper</strong> (RE or RM), with the cores insulated with <strong data-start="1111" data-end="1144">XLPE (cross-linked polyethylene)</strong>. The cable is embedded in a <strong data-start="1189" data-end="1206">PVC filler compound</strong> and surrounded by a <strong data-start="1226" data-end="1245">PVC outer sheath</strong>, which protects it against environmental influences and normal mechanical stress.</p>
<h3 data-start="1348" data-end="1387">Variants and applications</h3>
<p data-start="1389" data-end="1779">N2XY is available as <strong data-start="1409" data-end="1419">N2XY-J</strong> (with protective conductor) and <strong data-start="1452" data-end="1462">N2XY-O</strong> (without protective conductor). It offers a <strong data-start="1509" data-end="1594">space-saving, economical solution for low-voltage distribution</strong> without compromising on safety or quality. Typical applications include commercial and residential buildings, system installations, as well as connections between switchgear and distribution boards.</p>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Bending radius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Eca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Rated voltage (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "IEC 60332-1-2",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Test voltage (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "IEC 60332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "9",
            "166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "10",
            "229"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "12",
            "336"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "13",
            "436"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.387",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "14",
            "562"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.268",
            "1.1",
            "1.8",
            "12xD",
            "16",
            "774"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.193",
            "1.1",
            "1.8",
            "12xD",
            "18",
            "1027"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.153",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "1267"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.124",
            "1.4",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "1555"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0991",
            "1.6",
            "1.8",
            "12xD",
            "24",
            "1922"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0754",
            "1.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "2471"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0601",
            "1.8",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "3055"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.047",
            "2",
            "1.9",
            "12xD",
            "32",
            "3880"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.0366",
            "2.2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "4938"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "17",
            "581"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "19",
            "800"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "23",
            "1193"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1553"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.387",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1815"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1",
            "1.9",
            "12xD",
            "30",
            "2519"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3319"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "4089"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.124",
            "1.4",
            "2.3",
            "12xD",
            "41",
            "5077"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0991",
            "1.6",
            "2.4",
            "12xD",
            "45",
            "6233"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0754",
            "1.7",
            "2.6",
            "12xD",
            "51",
            "8067"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25+16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV/RE",
            "0.727",
            "0.9/0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "24",
            "1357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM/RE",
            "0.524",
            "0.9/0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1658"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50+25",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM/RMV",
            "0.387",
            "1.0/0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "2170"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1/0.9",
            "1.9",
            "12xD",
            "32",
            "2932"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1/1.0",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "3897"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2/1.1",
            "2.2",
            "12xD",
            "40",
            "4865"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.124",
            "1.4/1.1",
            "2.3",
            "12xD",
            "45",
            "5862"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0991",
            "1.6/1.1",
            "2.5",
            "12xD",
            "49",
            "7293"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0754",
            "1.7/1.2",
            "2.7",
            "12xD",
            "56",
            "9407"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "18",
            "698"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "21",
            "974"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "21",
            "995"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "25",
            "1469"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "1818"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.387",
            "1",
            "1.9",
            "12xD",
            "29",
            "2354"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3268"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "4341"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2",
            "2.3",
            "12xD",
            "41",
            "5429"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.124",
            "1.4",
            "2.4",
            "12xD",
            "46",
            "6637"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0991",
            "1.6",
            "2.6",
            "12xD",
            "51",
            "8188"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.0754",
            "1.7",
            "2.8",
            "12xD",
            "57",
            "10609"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.83",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "829"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "1169"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "1.15",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "23",
            "1188"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.727",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "27",
            "1795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.524",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "31",
            "2363"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0.387",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "35",
            "3154"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.268",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "38",
            "4146"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.193",
            "1.1",
            "2.3",
            "12xD",
            "42",
            "5516"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0.153",
            "1.2",
            "2.4",
            "12xD",
            "47",
            "6805"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
