---
{
  "title": "N2XSY",
  "sku": "N2XSY-medium-voltage-cables",
  "description": "The N2XSY cable is a high-performance medium-voltage cable with a copper conductor, XLPE insulation, and a PVC sheath. It offers excellent electrical characteristics and can be installed safely and efficiently, even in complex routing situations.\n",
  "categories": [
    "Medium Voltage Cables"
  ],
  "images": [
    "https://klz-cables.com/wp-content/uploads/2025/01/N2XSY-scaled.webp"
  ],
  "locale": "en"
}
---

# N2XSY

<section>
<h3 data-start="435" data-end="481">For powerful medium-voltage applications</h3>
<p data-start="483" data-end="868">The <strong data-start="487" data-end="496">N2XSY</strong> meets the standards <strong data-start="516" data-end="536">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="538" data-end="551">HD 620 S2</strong> and <strong data-start="556" data-end="569">IEC 60502</strong>. It is designed for <strong data-start="596" data-end="708">installation indoors, in cable ducts, in water, underground, or outdoors (when protected)</strong>. Whether in <strong data-start="716" data-end="768">industrial plants, power stations, or substations</strong> – this cable ensures safe and low-loss power transmission in medium-voltage networks.</p>
<h3 data-start="870" data-end="905">Construction and technical features</h3>
<p data-start="907" data-end="1380">The cable consists of a <strong data-start="935" data-end="974">bare, multi-stranded copper conductor</strong> (Class 2), surrounded by <strong data-start="998" data-end="1015">XLPE insulation</strong> with a tightly bonded <strong data-start="1034" data-end="1057">outer conductive layer</strong>. A <strong data-start="1076" data-end="1101">conductive tape</strong>, a <strong data-start="1108" data-end="1160">copper wire screen with counter helix</strong>, additional tape, and a <strong data-start="1193" data-end="1213">red PVC sheath</strong> (Type DMV6) complete the construction. The extruded combination of insulation and conductive layer ensures <strong data-start="1322" data-end="1354">partial discharge-free operation</strong> and high reliability.</p>
<h3 data-start="1382" data-end="1420">Properties and application benefits</h3>
<p data-start="1422" data-end="1807">The N2XSY cable is <strong data-start="1442" data-end="1458">suitable for underground installation</strong>, <strong data-start="1460" data-end="1501">flame-retardant according to DIN VDE 0482-332-1-2</strong>, and <strong data-start="1506" data-end="1555">free from silicone and cadmium-containing substances</strong>. With a <strong data-start="1561" data-end="1590">+90 °C operating temperature</strong> and <strong data-start="1595" data-end="1627">+250 °C short-circuit resistance</strong>, it is ideal for networks with high thermal loads. Excellent installation properties also allow for easy handling, even in complex routing scenarios.</p>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Eca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-25",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "EN 60 332-1-2 / EN 60 332-1-3 / EN 60 332-1-4 / EN 60 332-1-5 / EN 60 332-1-6 / EN 60 332-1-7 / EN 60 332-1-8 / EN 60 332-1-9 / EN 60 332-1-10 / EN 60 332-1-11 / EN 60 332-1-12",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.22",
            "15.3",
            "0.524",
            "3.4",
            "197",
            "187",
            "5",
            "2.1",
            "360",
            "24",
            "904"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.24",
            "16.3",
            "0.387",
            "3.4",
            "238",
            "220",
            "7.1",
            "2.1",
            "390",
            "26",
            "1039"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.268",
            "3.4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2.1",
            "405",
            "27",
            "1271"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.3",
            "19.4",
            "0.193",
            "3.4",
            "358",
            "320",
            "13.6",
            "2.1",
            "435",
            "29",
            "1530"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.34",
            "20.9",
            "0.153",
            "3.4",
            "413",
            "363",
            "17.1",
            "2.1",
            "450",
            "30",
            "1809"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.36",
            "22.3",
            "0.124",
            "3.4",
            "468",
            "405",
            "21.4",
            "2.1",
            "480",
            "32",
            "2158"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.4",
            "23.9",
            "0.099",
            "3.4",
            "535",
            "456",
            "26.4",
            "2.1",
            "495",
            "33",
            "2524"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.44",
            "26.4",
            "0.075",
            "3.4",
            "631",
            "526",
            "34.3",
            "2.1",
            "540",
            "36",
            "3117"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.49",
            "28.8",
            "0.06",
            "3.4",
            "722",
            "591",
            "42.9",
            "2.1",
            "570",
            "38",
            "3786"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.54",
            "31.4",
            "0.047",
            "3.4",
            "827",
            "662",
            "57.2",
            "2.1",
            "615",
            "41",
            "4750"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.61",
            "34.6",
            "0.037",
            "3.4",
            "949",
            "744",
            "71.4",
            "2.1",
            "660",
            "44",
            "5786"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "EN 60 332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.16",
            "19.5",
            "0.524",
            "5.5",
            "200",
            "189",
            "5",
            "2.1",
            "435",
            "29",
            "1069"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.17",
            "20.5",
            "0.387",
            "5.5",
            "239",
            "222",
            "7.1",
            "2.1",
            "450",
            "30",
            "1203"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.19",
            "22.1",
            "0.268",
            "5.5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2.1",
            "465",
            "31",
            "1447"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.21",
            "23.6",
            "0.193",
            "5.5",
            "361",
            "323",
            "13.6",
            "2.1",
            "495",
            "33",
            "1718"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.153",
            "5.5",
            "416",
            "367",
            "17.1",
            "2.1",
            "510",
            "34",
            "2007"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.124",
            "5.5",
            "470",
            "409",
            "21.4",
            "2.1",
            "540",
            "36",
            "2364"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.099",
            "5.5",
            "538",
            "461",
            "26.4",
            "2.1",
            "555",
            "37",
            "2744"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.3",
            "30.6",
            "0.075",
            "5.5",
            "634",
            "532",
            "34.3",
            "2.1",
            "600",
            "40",
            "3352"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.35",
            "33",
            "0.06",
            "5.5",
            "724",
            "599",
            "42.9",
            "2.1",
            "630",
            "42",
            "4032"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.047",
            "5.5",
            "829",
            "671",
            "57.2",
            "2.1",
            "675",
            "45",
            "4988"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.43",
            "38.8",
            "0.037",
            "5.5",
            "953",
            "754",
            "71.4",
            "2.1",
            "720",
            "48",
            "6080"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "EN 60 332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.13",
            "25.5",
            "0.387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7.1",
            "2.1",
            "525",
            "35",
            "1439"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2.1",
            "540",
            "36",
            "1697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13.6",
            "2.1",
            "570",
            "38",
            "1979"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17.1",
            "2.1",
            "585",
            "39",
            "2279"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21.4",
            "2.1",
            "615",
            "41",
            "2648"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26.4",
            "2.1",
            "630",
            "42",
            "3036"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.22",
            "35.6",
            "0.075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34.3",
            "2.1",
            "675",
            "45",
            "3661"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.24",
            "38",
            "0.06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42.9",
            "2.1",
            "705",
            "47",
            "4368"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.26",
            "40.6",
            "0.047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57.2",
            "2.1",
            "750",
            "50",
            "5347"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71.4",
            "2.4",
            "795",
            "53",
            "6472"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
