---
{
  "title": "NA2XY",
  "sku": "NA2XY-low-voltage-cables",
  "description": "Das NA2XY Kabel ist ein robustes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter, PE-Isolation und PVC-Mantel. Es ist für feste Verlegung unter erhöhter mechanischer Belastung konzipiert und eignet sich besonders für Energieverteilungen in industriellen und öffentlichen Versorgungsnetzen.\n",
  "categories": [
    "Niederspannungskabel"
  ],
  "images": [
    "https://klz-cables.com/wp-content/uploads/2025/01/NA2XY-scaled.webp"
  ],
  "locale": "de"
}
---

# NA2XY

<section>
<h3 data-start="511" data-end="550">Für anspruchsvolle Netzanwendungen</h3>
<p data-start="552" data-end="901">Das <strong data-start="556" data-end="565">NA2XY</strong> entspricht der Norm <strong data-start="586" data-end="615">DIN VDE 0276-603 (HD 603)</strong> und ist ideal für die feste Verlegung in <strong data-start="657" data-end="725">Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser oder im Erdreich</strong> geeignet. Typische Einsatzorte sind <strong data-start="762" data-end="809">Kraftwerke, Industrieanlagen, Schaltanlagen</strong> sowie <strong data-start="816" data-end="829">Ortsnetze</strong>, bei denen mechanische Belastung im Betrieb berücksichtigt werden muss.</p>
<h3 data-start="903" data-end="926">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="928" data-end="1288">Der Leiter besteht aus <strong data-start="951" data-end="964">Aluminium</strong>, verfügbar als rund eindrähtig (RE) oder rund mehrdrähtig (RM). Die Adern sind mit <strong data-start="1048" data-end="1077">PE (Polyethylen) isoliert</strong>, was dem Kabel eine sehr gute elektrische Isolation und hohe thermische Belastbarkeit verleiht. Der schwarze <strong data-start="1187" data-end="1201">PVC-Mantel</strong> ist <strong data-start="1206" data-end="1222">UV-beständig</strong> und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Umgebungseinflüssen.</p>
<h3 data-start="1290" data-end="1310">Einsatzbereiche</h3>
<p data-start="1312" data-end="1582">NA2XY Kabel sind die richtige Wahl für <strong data-start="1351" data-end="1427">stabile Energieverteilungen unter mechanisch anspruchsvollen Bedingungen</strong>. Sie bieten eine wirtschaftliche, langlebige Lösung für Netzbetreiber, Industrie und Anlagenbauer, die auf bewährte Technik und hohe Belastbarkeit setzen.</p>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Biegeradius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Eca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Prüfspannung (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "IEC 60332-1-2",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "IEC 60332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "10",
            "136"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "12",
            "182"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "13",
            "222"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,641",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "14",
            "275"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,443",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "16",
            "358"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,32",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "448"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,253",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "538"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,206",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "654"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,164",
            "1,6",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "797"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,125",
            "1,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "991"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,1",
            "1,8",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "1194"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,0778",
            "2",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "1504"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,0605",
            "2,2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "1889"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "19",
            "513"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "703"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "868"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,641",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "955"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,443",
            "1,1",
            "1,9",
            "12xD",
            "30",
            "1274"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,32",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "1584"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,253",
            "1,2",
            "2,1",
            "12xD",
            "39",
            "1951"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,206",
            "1,4",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "2354"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,164",
            "1,6",
            "2,4",
            "12xD",
            "45",
            "2832"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,125",
            "1,7",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "3597"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0.9/0.7",
            "1,8",
            "12xD",
            "23",
            "770"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0.9/0.7",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "940"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50+25",
          "cells": [
            "Al",
            "SM/RE",
            "0,641",
            "1.0/0.9",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "1142"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM/RE",
            "0,443",
            "1.1/0.9",
            "1,9",
            "12xD",
            "33",
            "1509"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,32",
            "1.1/1.0",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "1859"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,253",
            "1.2/1.1",
            "2,2",
            "12xD",
            "40",
            "2245"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,206",
            "1.4/1.1",
            "2,3",
            "12xD",
            "45",
            "2720"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,164",
            "1.6/1.1",
            "2,5",
            "12xD",
            "49",
            "3310"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,125",
            "1.7/1.2",
            "2,7",
            "12xD",
            "56",
            "4202"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "21",
            "611"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "823"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "27",
            "1015"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "960"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0,641",
            "1",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "1385"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,641",
            "1",
            "1,9",
            "12xD",
            "27",
            "1115"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,641",
            "1",
            "1,9",
            "12xD",
            "29",
            "1192"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,443",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "32",
            "1501"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,32",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "35",
            "1901"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,32",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "2012"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,253",
            "1,2",
            "2,3",
            "12xD",
            "39",
            "2376"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,206",
            "1,4",
            "2,4",
            "12xD",
            "43",
            "2827"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,206",
            "1,4",
            "2,4",
            "12xD",
            "46",
            "3007"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,164",
            "1,6",
            "2,6",
            "12xD",
            "48",
            "3466"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0,125",
            "1,7",
            "2,8",
            "12xD",
            "54",
            "4373"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,125",
            "1,7",
            "2,8",
            "12xD",
            "57",
            "4648"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,91",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "23",
            "688"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1,2",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "955"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0,868",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "1181"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,641",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "1543"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,443",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "38",
            "2030"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,32",
            "1,1",
            "2,3",
            "12xD",
            "42",
            "2604"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0,253",
            "1,2",
            "2,4",
            "12xD",
            "47",
            "3159"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
