---
{
  "title": "NA2XSY",
  "sku": "NA2XSY-medium-voltage-cables",
  "description": "Das NA2XSY Kabel ist ein erdverlegbares Mittelspannungskabel mit Aluminiumleiter, VPE-Isolation und Kupferschirmung. Es wurde für anspruchsvolle Energieverteilungen konzipiert und überzeugt durch hohe Betriebssicherheit, gute Verlegeeigenschaften und thermische Belastbarkeit bis 90 °C.\n",
  "categories": [
    "Mittelspannungskabel"
  ],
  "images": [
    "https://klz-cables.com/wp-content/uploads/2025/01/NA2XSY-scaled.webp"
  ],
  "locale": "de"
}
---

# NA2XSY

<section>
<h3 data-start="501" data-end="546">Für leistungsstarke Mittelspannungsnetze</h3>
<p data-start="548" data-end="961">Das <strong data-start="552" data-end="562">NA2XSY</strong> erfüllt die Anforderungen der Normen <strong data-start="600" data-end="620">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="622" data-end="635">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="640" data-end="653">IEC 60502</strong>. Es eignet sich für die <strong data-start="678" data-end="759">Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser oder im Freien</strong> – allerdings nur bei geschützter Verlegung. Typische Einsatzorte sind <strong data-start="830" data-end="880">Industrieanlagen, Kraftwerke und Schaltanlagen</strong>, in denen Mittelspannung mit hoher Betriebssicherheit transportiert werden muss.</p>
<h3 data-start="963" data-end="986">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="988" data-end="1476">Der Leiter besteht aus <strong data-start="1011" data-end="1038">mehrdrähtigem Aluminium</strong> (Kl. 2 nach VDE 0295 / IEC 60228). Die <strong data-start="1078" data-end="1096">VPE-Isolierung</strong> ist dauerhaft mit der <strong data-start="1119" data-end="1142">äußeren Leitschicht</strong> verbunden, um eine <strong data-start="1162" data-end="1194">teilentladungsfreie Struktur</strong> zu gewährleisten. Der Aufbau umfasst außerdem eine <strong data-start="1246" data-end="1268">innere Leitschicht</strong>, <strong data-start="1270" data-end="1295">leitfähige Bandierung</strong>, eine <strong data-start="1302" data-end="1340">Cu-Abschirmung mit Querleitwendeln</strong>, zusätzliche Bandierung sowie einen <strong data-start="1377" data-end="1397">roten PVC-Mantel</strong>. Das Kabel ist flammwidrig und für <strong data-start="1433" data-end="1461">Erdverlegung freigegeben</strong> (je nach Typ).</p>
<h3 data-start="1478" data-end="1510">Anwendung und Eigenschaften</h3>
<p data-start="1512" data-end="1981">Dank seines präzisen Aufbaus lässt sich das NA2XSY auch bei komplexer Trassenführung gut verlegen. Es ist <strong data-start="1618" data-end="1646">silikon- und cadmiumfrei</strong>, enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe und hält <strong data-start="1702" data-end="1741">Kurzschlusstemperaturen bis +250 °C</strong> stand. Der konzentrische Aufbau und die festhaftenden Leitschichten machen dieses Kabel zur <strong data-start="1834" data-end="1906">zuverlässigen Lösung für mittelspannungsgeführte Energieverteilungen</strong>, bei denen Betriebssicherheit und Montagefreundlichkeit entscheidend sind.</p>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Eca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-25",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "EN 60 332-1-2 / EN 60 332-1-3 / EN 60 332-1-4 / EN 60 332-1-5 / EN 60 332-1-6 / EN 60 332-1-7 / EN 60 332-1-8 / EN 60 332-1-9 / EN 60 332-1-10 / EN 60 332-1-11 / EN 60 332-1-12 / EN 60 332-1-13 / EN 60 332-1-14 / EN 60 332-1-15 / EN 60 332-1-16",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "15,3",
            "0,868",
            "3,4",
            "153",
            "145",
            "3,3",
            "2,1",
            "360",
            "24",
            "668"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "16,4",
            "0,641",
            "3,4",
            "183",
            "171",
            "4,7",
            "2,1",
            "375",
            "25",
            "734"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,443",
            "3,4",
            "228",
            "208",
            "6,6",
            "2,1",
            "405",
            "27",
            "824"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,31",
            "19,4",
            "0,32",
            "3,4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "932"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,253",
            "3,4",
            "321",
            "283",
            "11,3",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "1036"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,37",
            "22,3",
            "0,206",
            "3,4",
            "364",
            "315",
            "14,2",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "1222"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,164",
            "3,4",
            "418",
            "357",
            "17,5",
            "2,1",
            "495",
            "33",
            "1283"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,41",
            "23,9",
            "0,164",
            "3,4",
            "418",
            "357",
            "17,5",
            "2,1",
            "495",
            "33",
            "1372"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "26,2",
            "0,125",
            "3,4",
            "494",
            "413",
            "22,7",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "1579"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,48",
            "28,3",
            "0,1",
            "3,4",
            "568",
            "466",
            "28,4",
            "2,1",
            "570",
            "38",
            "1834"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,0778",
            "3,4",
            "660",
            "529",
            "37,8",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "2263"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,62",
            "34,6",
            "0,0605",
            "3,4",
            "767",
            "602",
            "47,3",
            "2,1",
            "645",
            "43",
            "2643"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,67",
            "38",
            "0,0469",
            "3,4",
            "840",
            "681",
            "59,6",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "3120"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,76",
            "42,3",
            "0,0367",
            "3,4",
            "953",
            "754",
            "75,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3760"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,84",
            "46,2",
            "0,0291",
            "3,4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2,4",
            "855",
            "57",
            "4724"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "EN 60 332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,641",
            "5,5",
            "185",
            "172",
            "4,7",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "936"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "22",
            "0,443",
            "5,5",
            "231",
            "210",
            "6,6",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "1037"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,21",
            "23,5",
            "0,32",
            "5,5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "1157"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,23",
            "25",
            "0,253",
            "5,5",
            "323",
            "285",
            "11,3",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1274"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "26,4",
            "0,206",
            "5,5",
            "366",
            "319",
            "14,2",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1491"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "28",
            "0,164",
            "5,5",
            "420",
            "361",
            "17,5",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1546"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "28",
            "0,164",
            "5,5",
            "420",
            "361",
            "17,5",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1636"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,3",
            "30,3",
            "0,125",
            "5,5",
            "496",
            "417",
            "22,7",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1863"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "32,4",
            "0,1",
            "5,5",
            "569",
            "471",
            "28,4",
            "2,1",
            "615",
            "41",
            "2084"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "35,5",
            "0,0778",
            "5,5",
            "660",
            "535",
            "37,8",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "2567"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "38,7",
            "0,0605",
            "5,5",
            "766",
            "609",
            "47,3",
            "2,1",
            "720",
            "48",
            "2992"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "42,1",
            "0,0469",
            "5,5",
            "866",
            "697",
            "59,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3520"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,49",
            "46,4",
            "0,0367",
            "5,5",
            "1000",
            "780",
            "75,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "4182"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "50,3",
            "0,0291",
            "5,5",
            "1130",
            "868",
            "94,6",
            "2,4",
            "915",
            "61",
            "5165"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "EN 60 332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1176"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,15",
            "27",
            "0,443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6,6",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1290"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,16",
            "28,5",
            "0,32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1421"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "30",
            "0,253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11,3",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1548"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "31,4",
            "0,206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14,2",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "1757"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,2",
            "33",
            "0,164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17,5",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "1930"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "35,3",
            "0,125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22,7",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "2172"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,24",
            "37,4",
            "0,1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28,4",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2424"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "40,5",
            "0,0778",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37,8",
            "2,1",
            "735",
            "49",
            "2928"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,29",
            "43,7",
            "0,0605",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47,3",
            "2,4",
            "795",
            "53",
            "3390"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "47,1",
            "0,0469",
            "8",
            "877",
            "702",
            "59,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3937"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "51,4",
            "0,0367",
            "8",
            "1000",
            "780",
            "75,6",
            "2,9",
            "915",
            "61",
            "4667"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,39",
            "55,3",
            "0,0291",
            "8",
            "1142",
            "877",
            "94,6",
            "3",
            "1005",
            "67",
            "5703"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
