---
{
  "title": "NA2XS(F)2Y",
  "sku": "NA2XS(F)2Y-medium-voltage-cables",
  "description": "Das NA2XS(F)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit Aluminiumleiter, VPE-Isolation und einem widerstandsfähigen PE-Mantel. Es wurde für die energieeffiziente und sichere Verlegung in Erdreich und kritischen Netzbereichen entwickelt.\n",
  "categories": [
    "Mittelspannungskabel"
  ],
  "images": [
    "https://klz-cables.com/wp-content/uploads/2025/01/NA2XSF2Y-3-scaled.webp"
  ],
  "locale": "de"
}
---

# NA2XS(F)2Y

<section>
<h3 data-start="508" data-end="575">Für leistungsstarke Versorgungsnetze mit erhöhtem Schutzbedarf</h3>
<p data-start="577" data-end="994">Das <strong data-start="581" data-end="595">NA2XS(F)2Y</strong> entspricht den Normen <strong data-start="618" data-end="638">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="640" data-end="653">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="658" data-end="671">IEC 60502</strong>. Es eignet sich für die <strong data-start="696" data-end="797">Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser, im Freien oder auf Kabelpritschen</strong>. Der Einsatzschwerpunkt liegt in <strong data-start="831" data-end="881">EVU-Netzen, Industrieanlagen und Umspannwerken</strong>, wo zusätzliche Sicherheitsreserven gegen eindringende Feuchtigkeit und mechanische Belastung erforderlich sind.</p>
<h3 data-start="996" data-end="1033">Aufbau und Materialeigenschaften</h3>
<p data-start="1035" data-end="1537">Der Leiter besteht aus <strong data-start="1058" data-end="1085">mehrdrähtigem Aluminium</strong> (Klasse 2), umgeben von einer <strong data-start="1116" data-end="1139">inneren Leitschicht</strong> und einer <strong data-start="1150" data-end="1168">VPE-Isolierung</strong> mit festhaftender äußerer Leitschicht – extrudiert in einem Arbeitsgang für maximale Betriebssicherheit. Die Abschirmung erfolgt durch eine <strong data-start="1309" data-end="1354">Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendel</strong>, ergänzt durch eine <strong data-start="1375" data-end="1407">längswasserdichte Bandierung</strong>. Der Außenmantel besteht aus <strong data-start="1437" data-end="1464">schwarzem PE (Typ DMP2)</strong> und schützt zuverlässig vor mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit.</p>
<h3 data-start="1539" data-end="1577">Eigenschaften und Einsatzbereiche</h3>
<p data-start="1579" data-end="1977">Das NA2XS(F)2Y ist <strong data-start="1598" data-end="1614">erdverlegbar</strong>, <strong data-start="1616" data-end="1644">silikon- und cadmiumfrei</strong> sowie <strong data-start="1651" data-end="1704">resistent gegen lackbenetzungsstörende Substanzen</strong>. Es hält <strong data-start="1714" data-end="1746">Dauertemperaturen bis +90 °C</strong> stand und übersteht <strong data-start="1767" data-end="1805">Kurzschlussbelastungen bis +250 °C</strong>. Dank seines durchdachten, teilentladungsfreien Aufbaus ist es besonders gut geeignet für die <strong data-start="1900" data-end="1976">sichere Energieverteilung in feuchten, komplexen Installationsumgebungen</strong>.</p>
</section>


## Technical Data

<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,24",
            "16,4",
            "0,641",
            "3,4",
            "183",
            "171",
            "4,7",
            "2,1",
            "375",
            "25",
            "625"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,443",
            "3,4",
            "228",
            "208",
            "6,6",
            "2,1",
            "390",
            "26",
            "707"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,31",
            "19,4",
            "0,32",
            "3,4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "808"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,253",
            "3,4",
            "321",
            "283",
            "11,3",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "909"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,206",
            "3,4",
            "364",
            "315",
            "14,2",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "1089"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,164",
            "3,4",
            "418",
            "357",
            "17,5",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "1232"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "26,2",
            "0,125",
            "3,4",
            "494",
            "413",
            "22,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1427"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,48",
            "28,3",
            "0,1",
            "3,4",
            "568",
            "466",
            "28,4",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1666"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,0778",
            "3,4",
            "660",
            "529",
            "37,8",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "2089"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,0605",
            "3,4",
            "767",
            "602",
            "47,3",
            "2,1",
            "645",
            "43",
            "2456"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,67",
            "38",
            "0,0469",
            "3,4",
            "855",
            "688",
            "59,6",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2909"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,76",
            "42,3",
            "0,0367",
            "3,4",
            "968",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3521"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,84",
            "46,2",
            "0,0291",
            "3,4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2,4",
            "825",
            "55",
            "4195"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,641",
            "5,5",
            "185",
            "172",
            "4,7",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "780"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "22",
            "0,443",
            "5,5",
            "231",
            "210",
            "6,6",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "873"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,21",
            "23,5",
            "0,32",
            "5,5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "984"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,23",
            "25",
            "0,253",
            "5,5",
            "323",
            "285",
            "11,3",
            "2,1",
            "495",
            "33",
            "1093"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,25",
            "26,4",
            "0,206",
            "5,5",
            "366",
            "319",
            "14,2",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "1282"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,27",
            "28",
            "0,164",
            "5,5",
            "420",
            "361",
            "17,5",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1434"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,3",
            "30,3",
            "0,125",
            "5,5",
            "496",
            "417",
            "22,7",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "1647"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "32,4",
            "0,1",
            "5,5",
            "569",
            "471",
            "28,4",
            "2,1",
            "615",
            "41",
            "1869"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "35,5",
            "0,0778",
            "5,5",
            "660",
            "535",
            "37,8",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "2321"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,4",
            "38,7",
            "0,0605",
            "5,5",
            "766",
            "609",
            "47,3",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "2728"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,44",
            "42,1",
            "0,0469",
            "5,5",
            "861",
            "690",
            "59,6",
            "2,4",
            "765",
            "51",
            "3227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,49",
            "46,4",
            "0,0367",
            "5,5",
            "976",
            "764",
            "75,6",
            "2,4",
            "825",
            "55",
            "3846"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,54",
            "50,3",
            "0,0291",
            "5,5",
            "1095",
            "837",
            "94,6",
            "2,4",
            "900",
            "60",
            "4634"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4,7",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "988"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,15",
            "27",
            "0,443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6,6",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "1094"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,16",
            "28,5",
            "0,32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1216"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,17",
            "30",
            "0,253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11,3",
            "2,1",
            "570",
            "38",
            "1335"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,19",
            "31,4",
            "0,206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14,2",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "1535"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,2",
            "33",
            "0,164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17,5",
            "2,1",
            "615",
            "41",
            "1699"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,22",
            "35,3",
            "0,125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22,7",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "1928"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,24",
            "37,4",
            "0,1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28,4",
            "2,1",
            "690",
            "46",
            "2167"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,26",
            "40,5",
            "0,0778",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37,8",
            "2,1",
            "735",
            "49",
            "2654"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,29",
            "43,7",
            "0,0605",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47,3",
            "2,4",
            "780",
            "52",
            "3087"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,32",
            "47,1",
            "0,0469",
            "8",
            "866",
            "692",
            "59,6",
            "2,4",
            "840",
            "56",
            "3603"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,36",
            "51,4",
            "0,0367",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75,6",
            "2,4",
            "900",
            "60",
            "4284"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0,39",
            "55,3",
            "0,0291",
            "8",
            "1095",
            "841",
            "94,6",
            "2,4",
            "975",
            "65",
            "5093"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />
