---
title: NAYCWY
sku: NAYCWY-low-voltage-cables
slug: naycwy
description: >
 Das NAYCWY Kabel ist ein geschirmtes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter
 und konzentrischem Leiter aus Kupfer. Es wurde speziell für Anwendungen
 entwickelt, bei denen zusätzlicher Schutz gegen Berührungsspannungen gefordert
 ist – etwa in industriellen Netzen, Ortsnetzen oder Energieverteilanlagen.
categories:
 - id: 699de42fad0808777d11b1c1
 category: Niederspannungskabel
featuredImage:
 id: 37
 alt: NAYCWY scaled
 caption: null
 updatedAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
 createdAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
 url: /media/NAYCWY-scaled-5.webp
 thumbnailURL: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
 filename: NAYCWY-scaled-5.webp
 mimeType: image/webp
 filesize: 37252
 width: 2560
 height: 533
 focalX: 50
 focalY: 50
 sizes:
 thumbnail:
 url: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
 width: 600
 height: 125
 mimeType: image/webp
 filesize: 4644
 filename: NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
 card:
 url: /media/NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
 width: 768
 height: 160
 mimeType: image/webp
 filesize: 6858
 filename: NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
 tablet:
 url: /media/NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
 width: 1024
 height: 213
 mimeType: image/webp
 filesize: 10136
 filename: NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
images:
 - id: 37
 alt: NAYCWY scaled
 caption: null
 updatedAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
 createdAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
 url: /media/NAYCWY-scaled-5.webp
 thumbnailURL: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
 filename: NAYCWY-scaled-5.webp
 mimeType: image/webp
 filesize: 37252
 width: 2560
 height: 533
 focalX: 50
 focalY: 50
 sizes:
 thumbnail:
 url: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
 width: 600
 height: 125
 mimeType: image/webp
 filesize: 4644
 filename: NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
 card:
 url: /media/NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
 width: 768
 height: 160
 mimeType: image/webp
 filesize: 6858
 filename: NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
 tablet:
 url: /media/NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
 width: 1024
 height: 213
 mimeType: image/webp
 filesize: 10136
 filename: NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
application:
 root:
 type: root
 format: ''
 indent: 0
 version: 1
 children:
 - type: paragraph
 format: ''
 indent: 0
 version: 1
 children:
 - mode: normal
 text: >-
 Das NAYCWY entspricht der Norm DIN VDE 0276-603 (HD 603) und
 eignet sich für den Einsatz in Kraftwerken, Industrieanlagen,
 Schaltanlagen und Ortsnetzen. Es lässt sich fest verlegen – in
 Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich oder in Wasser.
 Dank des konzentrischen Leiters bietet es zusätzlichen Schutz bei
 mechanischer Beschädigung und ermöglicht eine sichere
 Potenzialführung.
 type: text
 style: ''
 detail: 0
 format: 0
 version: 1
 direction: ltr
 direction: ltr
_status: published
---

#### Entwickelt für erhöhte Anforderungen an Sicherheit

Das **NAYCWY** entspricht der Norm **DIN VDE 0276-603 (HD 603)** und eignet sich für den Einsatz in **Kraftwerken, Industrieanlagen, Schaltanlagen und Ortsnetzen**. Es lässt sich fest verlegen – in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich oder in Wasser. Dank des konzentrischen Leiters bietet es zusätzlichen Schutz bei mechanischer Beschädigung und ermöglicht eine sichere Potenzialführung.

#### Technischer Aufbau

Der elektrische Leiter besteht aus **Aluminium**, wahlweise rund mehrdrähtig (RM), sektorförmig mehrdrähtig (SM). Die **PVC-Aderisolation** und eine **gemeinsame EPDM-Aderumhüllung** schützen die verseilten Adern. Darüber liegt ein **konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdrähten** mit Kupferband-Querleitwendel – ideal als **PE oder PEN-Leiter** verwendbar. Ein schwarzer, **UV-beständiger PVC-Mantel** schließt das Kabel zuverlässig nach außen ab.

#### Anwendung und Besonderheiten

**NAYCWY** Kabel kommen immer dann zum Einsatz, wenn **elektrische Sicherheit und Schirmung** gefragt sind. Der konzentrische Leiter muss beim Anschluss an Abzweigmuffen nicht getrennt werden, was die Montage vereinfacht. Damit ist das Kabel besonders geeignet für moderne Niederspannungsnetze mit erhöhten Anforderungen an Betriebssicherheit und Berührungsschutz.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42fad0808777d11b396","rows":[{"id":"699de42fad0808777d11b1f7","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b1ef","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f0","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f1","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f2","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f3","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f4","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f5","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f6","value":"969"}],"configuration":"3x25/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b200","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b1f8","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f9","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fa","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fb","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fc","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fd","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fe","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ff","value":"1028"}],"configuration":"3x25/25"},{"id":"699de42fad0808777d11b209","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b201","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b202","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b203","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b204","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b205","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b206","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b207","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b208","value":"1173"}],"configuration":"3x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b212","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b20a","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b20b","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b20c","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b20d","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b20e","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b20f","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b210","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b211","value":"1034"}],"configuration":"3x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b224","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b21c","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b21d","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b21e","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b21f","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b220","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b221","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b222","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b223","value":"1139"}],"configuration":"3x35/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b22d","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b225","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b226","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b227","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b228","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b229","value":"1,9"},{"id":"699de42fad0808777d11b22a","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b22b","value":"29"},{"id":"699de42fad0808777d11b22c","value":"1309"}],"configuration":"3x50/25"},{"id":"699de42fad0808777d11b23f","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b237","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b238","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b239","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b23a","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b23b","value":"1,9"},{"id":"699de42fad0808777d11b23c","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b23d","value":"29"},{"id":"699de42fad0808777d11b23e","value":"1441"}],"configuration":"3x50/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b248","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b240","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b241","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b242","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b243","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b244","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b245","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b246","value":"33"},{"id":"699de42fad0808777d11b247","value":"1740"}],"configuration":"3x70/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b25a","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b252","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b253","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b254","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b255","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b256","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b257","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b258","value":"34"},{"id":"699de42fad0808777d11b259","value":"1948"}],"configuration":"3x70/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b263","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b25b","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b25c","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b25d","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b25e","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b25f","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b260","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b261","value":"38"},{"id":"699de42fad0808777d11b262","value":"2243"}],"configuration":"3x95/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b26c","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b264","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b265","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b266","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b267","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b268","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b269","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b26a","value":"38"},{"id":"699de42fad0808777d11b26b","value":"2529"}],"configuration":"3x95/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b275","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b26d","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b26e","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b26f","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b270","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b271","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b272","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b273","value":"41"},{"id":"699de42fad0808777d11b274","value":"2699"}],"configuration":"3x120/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b287","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b27f","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b280","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b281","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b282","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b283","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b284","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b285","value":"41"},{"id":"699de42fad0808777d11b286","value":"3011"}],"configuration":"3x120/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b290","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b288","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b289","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b28a","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b28b","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b28c","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b28d","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b28e","value":"46"},{"id":"699de42fad0808777d11b28f","value":"3242"}],"configuration":"3x150/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a2","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b29a","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b29b","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b29c","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b29d","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b29e","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b29f","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a0","value":"46"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a1","value":"3674"}],"configuration":"3x150/150"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ab","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2a3","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a4","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a5","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a6","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a7","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a8","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a9","value":"50"},{"id":"699de42fad0808777d11b2aa","value":"3925"}],"configuration":"3x185/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bd","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2b5","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b6","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b7","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b8","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b9","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ba","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bb","value":"50"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bc","value":"4492"}],"configuration":"3x185/185"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c6","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2be","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bf","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c0","value":"0,125"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c1","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c2","value":"2,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c3","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c4","value":"56"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c5","value":"5018"}],"configuration":"3x240/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ea","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2e2","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e3","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e4","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e5","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e6","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e7","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e8","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e9","value":"1141"}],"configuration":"4x25/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fc","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2f4","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f5","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f6","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f7","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f8","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f9","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fa","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fb","value":"1253"}],"configuration":"4x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b305","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2fd","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fe","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ff","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b300","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b301","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b302","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b303","value":"33"},{"id":"699de42fad0808777d11b304","value":"1691"}],"configuration":"4x50/25"},{"id":"699de42fad0808777d11b320","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b318","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b319","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b31a","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b31b","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b31c","value":"2,1"},{"id":"699de42fad0808777d11b31d","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b31e","value":"36"},{"id":"699de42fad0808777d11b31f","value":"2125"}],"configuration":"4x70/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b332","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b32a","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b32b","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b32c","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b32d","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b32e","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b32f","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b330","value":"41"},{"id":"699de42fad0808777d11b331","value":"2760"}],"configuration":"4x95/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b33b","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b333","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b334","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b335","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b336","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b337","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b338","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b339","value":"42"},{"id":"699de42fad0808777d11b33a","value":"3047"}],"configuration":"4x95/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b34d","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b345","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b346","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b347","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b348","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b349","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b34a","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b34b","value":"46"},{"id":"699de42fad0808777d11b34c","value":"3407"}],"configuration":"4x120/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b35f","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b357","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b358","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b359","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b35a","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b35b","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b35c","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b35d","value":"51"},{"id":"699de42fad0808777d11b35e","value":"4062"}],"configuration":"4x150/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b368","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b360","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b361","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b362","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b363","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b364","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b365","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b366","value":"51"},{"id":"699de42fad0808777d11b367","value":"4297"}],"configuration":"4x150/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b37a","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b372","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b373","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b374","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b375","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b376","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b377","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b378","value":"51"},{"id":"699de42fad0808777d11b379","value":"4455"}],"configuration":"4x150/150"},{"id":"699de42fad0808777d11b38c","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b384","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b385","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b386","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b387","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b388","value":"2,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b389","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b38a","value":"56"},{"id":"699de42fad0808777d11b38b","value":"4995"}],"configuration":"4x185/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b395","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b38d","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b38e","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b38f","value":"0,125"},{"id":"699de42fad0808777d11b390","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b391","value":"3"},{"id":"699de42fad0808777d11b392","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b393","value":"62"},{"id":"699de42fad0808777d11b394","value":"6235"}],"configuration":"4x240/120"}],"columns":[{"id":"699de42fad0808777d11b1d5","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d6","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d7","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d8","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d9","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1da","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1db","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1dc","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42fad0808777d11b1cc","label":"Spannung","value":"0.6/1 kV"},{"id":"699de42fad0808777d11b1cd","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"4"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ce","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+70"},{"id":"699de42fad0808777d11b1cf","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"70"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d0","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"160"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d1","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d2","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d3","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d4","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"IEC 60332-1-2"}],"voltageLabel":"0.6/1 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42fad0808777d11b1c2","unit":"mm","label":"Biegeradius (mm)","value":"15/12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c3","unit":"","label":"CPR class","value":"Eca"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c4","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"70"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c5","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"160"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c6","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c7","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-5"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c8","unit":"kV","label":"Nennspannung (kV)","value":"0.6/1"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c9","unit":"kV","label":"Prüfspannung (kV)","value":"4"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ca","unit":"","label":"Self-extinguishing of single cable","value":"IEC 60332-1-2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1cb","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+70"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb28"}} />

