---
title: N2XSY
sku: N2XSY-medium-voltage-cables
slug: n2xsy
description: >
  Das N2XSY Kabel ist ein leistungsfähiges Mittelspannungskabel mit
  Kupferleiter, VPE-Isolation und PVC-Mantel. Es bietet hervorragende
  elektrische Eigenschaften und lässt sich auch bei komplexen Trassenführungen
  sicher und effizient verlegen.
categories:
  - id: 699de42cad0808777d119b81
    category: Mittelspannungskabel
featuredImage:
  id: 27
  alt: N2XSY scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:24.576Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:24.576Z'
  url: /media/N2XSY-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/N2XSY-scaled-5-600x125.webp
  filename: N2XSY-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 50330
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/N2XSY-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 7418
      filename: N2XSY-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/N2XSY-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 9418
      filename: N2XSY-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/N2XSY-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 13572
      filename: N2XSY-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 27
    alt: N2XSY scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:24.576Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:24.576Z'
    url: /media/N2XSY-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/N2XSY-scaled-5-600x125.webp
    filename: N2XSY-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 50330
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/N2XSY-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 7418
        filename: N2XSY-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/N2XSY-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 9418
        filename: N2XSY-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/N2XSY-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 13572
        filename: N2XSY-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das N2XSY erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC
              60502. Es ist ausgelegt für die Verlegung in Innenräumen,
              Kabelkanälen, im Wasser, im Erdreich oder im Freien (bei
              geschützter Installation). Ob in Industrieanlagen, Kraftwerken
              oder Schaltanlagen – dieses Kabel sorgt für eine sichere und
              verlustarme Energieübertragung im Mittelspannungsbereich.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---

#### Für kraftvolle Mittelspannungsanwendungen

Das **N2XSY** erfüllt die Normen **DIN VDE 0276-620**, **HD 620 S2** und **IEC 60502**. Es ist ausgelegt für die **Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Wasser, im Erdreich oder im Freien (bei geschützter Installation)**. Ob in **Industrieanlagen, Kraftwerken oder Schaltanlagen** – dieses Kabel sorgt für eine sichere und verlustarme Energieübertragung im Mittelspannungsbereich.

#### Aufbau und technische Merkmale

Das Kabel besteht aus einem **blanken, mehrdrähtigen Kupferleiter** (Kl. 2), der von einer **VPE-Isolation** mit festhaftender **äußerer Leitschicht** umgeben ist. Eine **leitfähige Bandierung**, eine **Abschirmung aus Kupferdrähten mit Querleitwendel**, zusätzliche Bandierung und ein **roter PVC-Mantel** (Typ DMV6) runden den Aufbau ab. Die extrudierte Kombination von Isolierung und Leitschicht sorgt für einen **teilentladungsfreien Betrieb** und hohe Zuverlässigkeit.

#### Eigenschaften und Einsatzvorteile

Das N2XSY Kabel ist **erdverlegbar**, **flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2** und **frei von silikon- und cadmiumhaltigen Stoffen**. Mit **+90 °C Betriebstemperatur** und **+250 °C Kurzschlussresistenz** eignet es sich ideal für Netze mit hoher thermischer Belastung. Die ausgezeichneten Verlegeeigenschaften ermöglichen auch bei schwieriger Streckenführung eine einfache Handhabung.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42cad0808777d119c39","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119bac","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b9f","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119ba0","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ba1","value":"0,22"},{"id":"699de42cad0808777d119ba2","value":"15,3"},{"id":"699de42cad0808777d119ba3","value":"0,524"},{"id":"699de42cad0808777d119ba4","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ba5","value":"197"},{"id":"699de42cad0808777d119ba6","value":"187"},{"id":"699de42cad0808777d119ba7","value":"5"},{"id":"699de42cad0808777d119ba8","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ba9","value":"360"},{"id":"699de42cad0808777d119baa","value":"24"},{"id":"699de42cad0808777d119bab","value":"904"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42cad0808777d119bba","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119bad","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119bae","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119baf","value":"0,24"},{"id":"699de42cad0808777d119bb0","value":"16,3"},{"id":"699de42cad0808777d119bb1","value":"0,387"},{"id":"699de42cad0808777d119bb2","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bb3","value":"238"},{"id":"699de42cad0808777d119bb4","value":"220"},{"id":"699de42cad0808777d119bb5","value":"7,1"},{"id":"699de42cad0808777d119bb6","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119bb7","value":"390"},{"id":"699de42cad0808777d119bb8","value":"26"},{"id":"699de42cad0808777d119bb9","value":"1039"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119bc8","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119bbb","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119bbc","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119bbd","value":"0,28"},{"id":"699de42cad0808777d119bbe","value":"17,9"},{"id":"699de42cad0808777d119bbf","value":"0,268"},{"id":"699de42cad0808777d119bc0","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bc1","value":"294"},{"id":"699de42cad0808777d119bc2","value":"268"},{"id":"699de42cad0808777d119bc3","value":"10"},{"id":"699de42cad0808777d119bc4","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119bc5","value":"405"},{"id":"699de42cad0808777d119bc6","value":"27"},{"id":"699de42cad0808777d119bc7","value":"1271"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119bd6","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119bc9","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119bca","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119bcb","value":"0,3"},{"id":"699de42cad0808777d119bcc","value":"19,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bcd","value":"0,193"},{"id":"699de42cad0808777d119bce","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bcf","value":"358"},{"id":"699de42cad0808777d119bd0","value":"320"},{"id":"699de42cad0808777d119bd1","value":"13,6"},{"id":"699de42cad0808777d119bd2","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119bd3","value":"435"},{"id":"699de42cad0808777d119bd4","value":"29"},{"id":"699de42cad0808777d119bd5","value":"1530"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119be4","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119bd7","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119bd8","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119bd9","value":"0,34"},{"id":"699de42cad0808777d119bda","value":"20,9"},{"id":"699de42cad0808777d119bdb","value":"0,153"},{"id":"699de42cad0808777d119bdc","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bdd","value":"413"},{"id":"699de42cad0808777d119bde","value":"363"},{"id":"699de42cad0808777d119bdf","value":"17,1"},{"id":"699de42cad0808777d119be0","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119be1","value":"450"},{"id":"699de42cad0808777d119be2","value":"30"},{"id":"699de42cad0808777d119be3","value":"1809"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119bf2","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119be5","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119be6","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119be7","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d119be8","value":"22,3"},{"id":"699de42cad0808777d119be9","value":"0,124"},{"id":"699de42cad0808777d119bea","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119beb","value":"468"},{"id":"699de42cad0808777d119bec","value":"405"},{"id":"699de42cad0808777d119bed","value":"21,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bee","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119bef","value":"480"},{"id":"699de42cad0808777d119bf0","value":"32"},{"id":"699de42cad0808777d119bf1","value":"2158"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119c00","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119bf3","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119bf4","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119bf5","value":"0,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bf6","value":"23,9"},{"id":"699de42cad0808777d119bf7","value":"0,099"},{"id":"699de42cad0808777d119bf8","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bf9","value":"535"},{"id":"699de42cad0808777d119bfa","value":"456"},{"id":"699de42cad0808777d119bfb","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119bfc","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119bfd","value":"495"},{"id":"699de42cad0808777d119bfe","value":"33"},{"id":"699de42cad0808777d119bff","value":"2524"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119c0e","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c01","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c02","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c03","value":"0,44"},{"id":"699de42cad0808777d119c04","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c05","value":"0,075"},{"id":"699de42cad0808777d119c06","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c07","value":"631"},{"id":"699de42cad0808777d119c08","value":"526"},{"id":"699de42cad0808777d119c09","value":"34,3"},{"id":"699de42cad0808777d119c0a","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c0b","value":"540"},{"id":"699de42cad0808777d119c0c","value":"36"},{"id":"699de42cad0808777d119c0d","value":"3117"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119c1c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c0f","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c10","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c11","value":"0,49"},{"id":"699de42cad0808777d119c12","value":"28,8"},{"id":"699de42cad0808777d119c13","value":"0,06"},{"id":"699de42cad0808777d119c14","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c15","value":"722"},{"id":"699de42cad0808777d119c16","value":"591"},{"id":"699de42cad0808777d119c17","value":"42,9"},{"id":"699de42cad0808777d119c18","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c19","value":"570"},{"id":"699de42cad0808777d119c1a","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119c1b","value":"3786"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119c2a","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c1d","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c1e","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c1f","value":"0,54"},{"id":"699de42cad0808777d119c20","value":"31,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c21","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119c22","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c23","value":"827"},{"id":"699de42cad0808777d119c24","value":"662"},{"id":"699de42cad0808777d119c25","value":"57,2"},{"id":"699de42cad0808777d119c26","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c27","value":"615"},{"id":"699de42cad0808777d119c28","value":"41"},{"id":"699de42cad0808777d119c29","value":"4750"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119c38","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c2b","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c2c","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c2d","value":"0,61"},{"id":"699de42cad0808777d119c2e","value":"34,6"},{"id":"699de42cad0808777d119c2f","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119c30","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c31","value":"949"},{"id":"699de42cad0808777d119c32","value":"744"},{"id":"699de42cad0808777d119c33","value":"71,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c34","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c35","value":"660"},{"id":"699de42cad0808777d119c36","value":"44"},{"id":"699de42cad0808777d119c37","value":"5786"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119b92","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119b93","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119b94","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119b95","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119b96","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119b97","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119b98","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119b99","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119b9a","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119b9b","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119b9c","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119b9d","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119b9e","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119b89","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119b8a","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42cad0808777d119b8b","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119b8c","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119b8d","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119b8e","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42cad0808777d119b8f","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-25"},{"id":"699de42cad0808777d119b90","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42cad0808777d119b91","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"EN 60 332-1-2 / EN 60 332-1-3 / EN 60 332-1-4 / EN 60 332-1-5 / EN 60 332-1-6 / EN 60 332-1-7 / EN 60 332-1-8 / EN 60 332-1-9 / EN 60 332-1-10 / EN 60 332-1-11 / EN 60 332-1-12"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119cea","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119c5d","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c50","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c51","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c52","value":"0,16"},{"id":"699de42cad0808777d119c53","value":"19,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c54","value":"0,524"},{"id":"699de42cad0808777d119c55","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c56","value":"200"},{"id":"699de42cad0808777d119c57","value":"189"},{"id":"699de42cad0808777d119c58","value":"5"},{"id":"699de42cad0808777d119c59","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c5a","value":"435"},{"id":"699de42cad0808777d119c5b","value":"29"},{"id":"699de42cad0808777d119c5c","value":"1069"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42cad0808777d119c6b","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c5e","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c5f","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c60","value":"0,17"},{"id":"699de42cad0808777d119c61","value":"20,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c62","value":"0,387"},{"id":"699de42cad0808777d119c63","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c64","value":"239"},{"id":"699de42cad0808777d119c65","value":"222"},{"id":"699de42cad0808777d119c66","value":"7,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c67","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c68","value":"450"},{"id":"699de42cad0808777d119c69","value":"30"},{"id":"699de42cad0808777d119c6a","value":"1203"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119c79","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c6c","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c6d","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c6e","value":"0,19"},{"id":"699de42cad0808777d119c6f","value":"22,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c70","value":"0,268"},{"id":"699de42cad0808777d119c71","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c72","value":"297"},{"id":"699de42cad0808777d119c73","value":"271"},{"id":"699de42cad0808777d119c74","value":"10"},{"id":"699de42cad0808777d119c75","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c76","value":"465"},{"id":"699de42cad0808777d119c77","value":"31"},{"id":"699de42cad0808777d119c78","value":"1447"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119c87","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c7a","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c7b","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c7c","value":"0,21"},{"id":"699de42cad0808777d119c7d","value":"23,6"},{"id":"699de42cad0808777d119c7e","value":"0,193"},{"id":"699de42cad0808777d119c7f","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c80","value":"361"},{"id":"699de42cad0808777d119c81","value":"323"},{"id":"699de42cad0808777d119c82","value":"13,6"},{"id":"699de42cad0808777d119c83","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c84","value":"495"},{"id":"699de42cad0808777d119c85","value":"33"},{"id":"699de42cad0808777d119c86","value":"1718"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119c95","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c88","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c89","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c8a","value":"0,23"},{"id":"699de42cad0808777d119c8b","value":"25,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c8c","value":"0,153"},{"id":"699de42cad0808777d119c8d","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c8e","value":"416"},{"id":"699de42cad0808777d119c8f","value":"367"},{"id":"699de42cad0808777d119c90","value":"17,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c91","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119c92","value":"510"},{"id":"699de42cad0808777d119c93","value":"34"},{"id":"699de42cad0808777d119c94","value":"2007"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119ca3","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119c96","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119c97","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119c98","value":"0,25"},{"id":"699de42cad0808777d119c99","value":"26,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c9a","value":"0,124"},{"id":"699de42cad0808777d119c9b","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119c9c","value":"470"},{"id":"699de42cad0808777d119c9d","value":"409"},{"id":"699de42cad0808777d119c9e","value":"21,4"},{"id":"699de42cad0808777d119c9f","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ca0","value":"540"},{"id":"699de42cad0808777d119ca1","value":"36"},{"id":"699de42cad0808777d119ca2","value":"2364"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119cb1","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ca4","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119ca5","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ca6","value":"0,27"},{"id":"699de42cad0808777d119ca7","value":"28,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ca8","value":"0,099"},{"id":"699de42cad0808777d119ca9","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119caa","value":"538"},{"id":"699de42cad0808777d119cab","value":"461"},{"id":"699de42cad0808777d119cac","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119cad","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119cae","value":"555"},{"id":"699de42cad0808777d119caf","value":"37"},{"id":"699de42cad0808777d119cb0","value":"2744"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119cbf","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119cb2","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119cb3","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119cb4","value":"0,3"},{"id":"699de42cad0808777d119cb5","value":"30,6"},{"id":"699de42cad0808777d119cb6","value":"0,075"},{"id":"699de42cad0808777d119cb7","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119cb8","value":"634"},{"id":"699de42cad0808777d119cb9","value":"532"},{"id":"699de42cad0808777d119cba","value":"34,3"},{"id":"699de42cad0808777d119cbb","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119cbc","value":"600"},{"id":"699de42cad0808777d119cbd","value":"40"},{"id":"699de42cad0808777d119cbe","value":"3352"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119ccd","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119cc0","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119cc1","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119cc2","value":"0,35"},{"id":"699de42cad0808777d119cc3","value":"33"},{"id":"699de42cad0808777d119cc4","value":"0,06"},{"id":"699de42cad0808777d119cc5","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119cc6","value":"724"},{"id":"699de42cad0808777d119cc7","value":"599"},{"id":"699de42cad0808777d119cc8","value":"42,9"},{"id":"699de42cad0808777d119cc9","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119cca","value":"630"},{"id":"699de42cad0808777d119ccb","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119ccc","value":"4032"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119cdb","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119cce","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119ccf","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119cd0","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d119cd1","value":"35,6"},{"id":"699de42cad0808777d119cd2","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119cd3","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119cd4","value":"829"},{"id":"699de42cad0808777d119cd5","value":"671"},{"id":"699de42cad0808777d119cd6","value":"57,2"},{"id":"699de42cad0808777d119cd7","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119cd8","value":"675"},{"id":"699de42cad0808777d119cd9","value":"45"},{"id":"699de42cad0808777d119cda","value":"4988"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119ce9","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119cdc","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119cdd","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119cde","value":"0,43"},{"id":"699de42cad0808777d119cdf","value":"38,8"},{"id":"699de42cad0808777d119ce0","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119ce1","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ce2","value":"953"},{"id":"699de42cad0808777d119ce3","value":"754"},{"id":"699de42cad0808777d119ce4","value":"71,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ce5","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ce6","value":"720"},{"id":"699de42cad0808777d119ce7","value":"48"},{"id":"699de42cad0808777d119ce8","value":"6080"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119c43","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119c44","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119c45","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119c46","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119c47","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119c48","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119c49","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119c4a","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119c4b","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119c4c","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119c4d","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119c4e","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119c4f","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119c3a","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119c3b","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119c3c","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119c3d","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119c3e","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119c3f","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42cad0808777d119c40","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-25"},{"id":"699de42cad0808777d119c41","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42cad0808777d119c42","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"EN 60 332-1-2"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119d8d","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119d0e","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d01","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d02","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d03","value":"0,13"},{"id":"699de42cad0808777d119d04","value":"25,5"},{"id":"699de42cad0808777d119d05","value":"0,387"},{"id":"699de42cad0808777d119d06","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d07","value":"241"},{"id":"699de42cad0808777d119d08","value":"225"},{"id":"699de42cad0808777d119d09","value":"7,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d0a","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d0b","value":"525"},{"id":"699de42cad0808777d119d0c","value":"35"},{"id":"699de42cad0808777d119d0d","value":"1439"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119d1c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d0f","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d10","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d11","value":"0,15"},{"id":"699de42cad0808777d119d12","value":"27,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d13","value":"0,268"},{"id":"699de42cad0808777d119d14","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d15","value":"299"},{"id":"699de42cad0808777d119d16","value":"274"},{"id":"699de42cad0808777d119d17","value":"10"},{"id":"699de42cad0808777d119d18","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d19","value":"540"},{"id":"699de42cad0808777d119d1a","value":"36"},{"id":"699de42cad0808777d119d1b","value":"1697"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119d2a","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d1d","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d1e","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d1f","value":"0,16"},{"id":"699de42cad0808777d119d20","value":"28,6"},{"id":"699de42cad0808777d119d21","value":"0,193"},{"id":"699de42cad0808777d119d22","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d23","value":"363"},{"id":"699de42cad0808777d119d24","value":"327"},{"id":"699de42cad0808777d119d25","value":"13,6"},{"id":"699de42cad0808777d119d26","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d27","value":"570"},{"id":"699de42cad0808777d119d28","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119d29","value":"1979"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119d38","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d2b","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d2c","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d2d","value":"0,17"},{"id":"699de42cad0808777d119d2e","value":"30,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d2f","value":"0,153"},{"id":"699de42cad0808777d119d30","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d31","value":"418"},{"id":"699de42cad0808777d119d32","value":"371"},{"id":"699de42cad0808777d119d33","value":"17,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d34","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d35","value":"585"},{"id":"699de42cad0808777d119d36","value":"39"},{"id":"699de42cad0808777d119d37","value":"2279"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119d46","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d39","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d3a","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d3b","value":"0,19"},{"id":"699de42cad0808777d119d3c","value":"31,5"},{"id":"699de42cad0808777d119d3d","value":"0,124"},{"id":"699de42cad0808777d119d3e","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d3f","value":"472"},{"id":"699de42cad0808777d119d40","value":"414"},{"id":"699de42cad0808777d119d41","value":"21,4"},{"id":"699de42cad0808777d119d42","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d43","value":"615"},{"id":"699de42cad0808777d119d44","value":"41"},{"id":"699de42cad0808777d119d45","value":"2648"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119d54","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d47","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d48","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d49","value":"0,2"},{"id":"699de42cad0808777d119d4a","value":"33,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d4b","value":"0,099"},{"id":"699de42cad0808777d119d4c","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d4d","value":"539"},{"id":"699de42cad0808777d119d4e","value":"466"},{"id":"699de42cad0808777d119d4f","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119d50","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d51","value":"630"},{"id":"699de42cad0808777d119d52","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119d53","value":"3036"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119d62","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d55","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d56","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d57","value":"0,22"},{"id":"699de42cad0808777d119d58","value":"35,6"},{"id":"699de42cad0808777d119d59","value":"0,075"},{"id":"699de42cad0808777d119d5a","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d5b","value":"635"},{"id":"699de42cad0808777d119d5c","value":"539"},{"id":"699de42cad0808777d119d5d","value":"34,3"},{"id":"699de42cad0808777d119d5e","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d5f","value":"675"},{"id":"699de42cad0808777d119d60","value":"45"},{"id":"699de42cad0808777d119d61","value":"3661"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119d70","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d63","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d64","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d65","value":"0,24"},{"id":"699de42cad0808777d119d66","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119d67","value":"0,06"},{"id":"699de42cad0808777d119d68","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d69","value":"725"},{"id":"699de42cad0808777d119d6a","value":"606"},{"id":"699de42cad0808777d119d6b","value":"42,9"},{"id":"699de42cad0808777d119d6c","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d6d","value":"705"},{"id":"699de42cad0808777d119d6e","value":"47"},{"id":"699de42cad0808777d119d6f","value":"4368"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119d7e","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d71","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d72","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d73","value":"0,26"},{"id":"699de42cad0808777d119d74","value":"40,6"},{"id":"699de42cad0808777d119d75","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119d76","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d77","value":"831"},{"id":"699de42cad0808777d119d78","value":"680"},{"id":"699de42cad0808777d119d79","value":"57,2"},{"id":"699de42cad0808777d119d7a","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119d7b","value":"750"},{"id":"699de42cad0808777d119d7c","value":"50"},{"id":"699de42cad0808777d119d7d","value":"5347"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119d8c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119d7f","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119d80","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d81","value":"0,29"},{"id":"699de42cad0808777d119d82","value":"43,8"},{"id":"699de42cad0808777d119d83","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119d84","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119d85","value":"953"},{"id":"699de42cad0808777d119d86","value":"765"},{"id":"699de42cad0808777d119d87","value":"71,4"},{"id":"699de42cad0808777d119d88","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119d89","value":"795"},{"id":"699de42cad0808777d119d8a","value":"53"},{"id":"699de42cad0808777d119d8b","value":"6472"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119cf4","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119cf5","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119cf6","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119cf7","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119cf8","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119cf9","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119cfa","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119cfb","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119cfc","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119cfd","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119cfe","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119cff","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119d00","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119ceb","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119cec","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42cad0808777d119ced","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119cee","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119cef","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119cf0","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42cad0808777d119cf1","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-25"},{"id":"699de42cad0808777d119cf2","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42cad0808777d119cf3","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"EN 60 332-1-2"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42cad0808777d119b82","unit":"","label":"CPR class","value":"Eca"},{"id":"699de42cad0808777d119b83","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119b84","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119b85","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-25"},{"id":"699de42cad0808777d119b86","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-5"},{"id":"699de42cad0808777d119b87","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b88","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb32"}} />
