---
title: N2X(F)K2Y
sku: N2X(F)K2Y-high-voltage-cables
slug: n2xfk2y
description: >
  Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV
  ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für anspruchsvolle
  industrielle und infrastrukturelle Anwendungen, einschließlich Erdverlegung
  und Kabeltrassen-Montage.
categories:
  - id: 699de42bad0808777d11913d
    category: Hochspannungskabel
featuredImage: null
images: []
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für den Einsatz
              in Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale
              Leistung durch die Verwendung von hochleitfähigem Kupfer und einer
              fortschrittlichen XLPE-Isolierung bietet. Diese Kombination
              gewährleistet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und eine effiziente
              Thermozyklierung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: draft
---
}>

#### Technische Übersicht

Die **N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie** ist speziell für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale Leistung durch die Verwendung von hochleitfähigem Kupfer und einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung bietet. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und eine effiziente Thermozyklierung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

#### Technische Leistung und Konstruktion

Die Kabel der N2X(F)K2Y-Serie sind für ihre hohe **Strombelastbarkeit** und **Kurzschlussstromfestigkeit** bekannt, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für kritische Infrastrukturen macht. Die **elektromagnetische Verträglichkeit** wird durch eine sorgfältige Konstruktion sichergestellt, die Spannungsinduzierungen minimiert und die Signalintegrität in komplexen Installationsszenarien bewahrt.

<ul>
<li>Verwendung von hochreinem Kupfer für maximale Leitfähigkeit und geringe Widerstandsverluste</li>
<li>XLPE-Isolierung für verbesserte dielektrische Stärke und thermische Beständigkeit</li>
<li>Entwickelt für Verlegung in **Kleeblattformation** und **Erdverlegung**, optimiert für mechanische Stabilität und Wärmeableitung</li>
</ul>

#### Normen und Konformität

Die Kabel entsprechen den internationalen Normen, einschließlich **IEC-Konformität** und **CPR-Klassifizierung**, und sind mit der **CE-Kennzeichnung** versehen. Diese Zertifizierungen bestätigen die Eignung der Kabel für den Einsatz unter den anspruchsvollsten Bedingungen und garantieren eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Verfügbar in mehreren Konfigurationen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Projekte gerecht zu werden, bietet die N2X(F)K2Y-Serie eine flexible Lösung für Hochspannungsanwendungen.

<Block type="productTabs" data={{"id":"699eed030b909000019d3528","blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42bad0808777d1191b6","rows":[{"id":"699de42bad0808777d11914c","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119146","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119147","value":"0,16"},{"id":"699de42bad0808777d119148","value":"18"},{"id":"699de42bad0808777d119149","value":"1,4"},{"id":"699de42bad0808777d11914a","value":"67"},{"id":"699de42bad0808777d11914b","value":"8300"}],"configuration":"1×150RM"},{"id":"699de42bad0808777d119153","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11914d","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11914e","value":"0,13"},{"id":"699de42bad0808777d11914f","value":"17"},{"id":"699de42bad0808777d119150","value":"1,3"},{"id":"699de42bad0808777d119151","value":"66"},{"id":"699de42bad0808777d119152","value":"8400"}],"configuration":"1×185RM"},{"id":"699de42bad0808777d11915a","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119154","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119155","value":"0,1"},{"id":"699de42bad0808777d119156","value":"16,5"},{"id":"699de42bad0808777d119157","value":"1,4"},{"id":"699de42bad0808777d119158","value":"67"},{"id":"699de42bad0808777d119159","value":"9030"}],"configuration":"1×240RM"},{"id":"699de42bad0808777d119161","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11915b","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11915c","value":"0,08"},{"id":"699de42bad0808777d11915d","value":"15,5"},{"id":"699de42bad0808777d11915e","value":"1,4"},{"id":"699de42bad0808777d11915f","value":"67"},{"id":"699de42bad0808777d119160","value":"9540"}],"configuration":"1×300RM"},{"id":"699de42bad0808777d119168","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119162","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119163","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d119164","value":"14,5"},{"id":"699de42bad0808777d119165","value":"1,4"},{"id":"699de42bad0808777d119166","value":"69"},{"id":"699de42bad0808777d119167","value":"10410"}],"configuration":"1×400RM"},{"id":"699de42bad0808777d11916f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119169","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11916a","value":"0,05"},{"id":"699de42bad0808777d11916b","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d11916c","value":"1,4"},{"id":"699de42bad0808777d11916d","value":"71"},{"id":"699de42bad0808777d11916e","value":"11590"}],"configuration":"1×500RM"},{"id":"699de42bad0808777d119176","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119170","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119171","value":"0,04"},{"id":"699de42bad0808777d119172","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d119173","value":"1,5"},{"id":"699de42bad0808777d119174","value":"75"},{"id":"699de42bad0808777d119175","value":"13470"}],"configuration":"1×630RM"},{"id":"699de42bad0808777d11917d","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119177","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119178","value":"0,03"},{"id":"699de42bad0808777d119179","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d11917a","value":"1,6"},{"id":"699de42bad0808777d11917b","value":"80"},{"id":"699de42bad0808777d11917c","value":"15590"}],"configuration":"1×800RM"},{"id":"699de42bad0808777d119184","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11917e","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11917f","value":"0,03"},{"id":"699de42bad0808777d119180","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d119181","value":"1,7"},{"id":"699de42bad0808777d119182","value":"84"},{"id":"699de42bad0808777d119183","value":"17980"}],"configuration":"1×1000RM"},{"id":"699de42bad0808777d11918b","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119185","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119186","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d119187","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d119188","value":"1,8"},{"id":"699de42bad0808777d119189","value":"89"},{"id":"699de42bad0808777d11918a","value":"20530"}],"configuration":"1×1200RMS"},{"id":"699de42bad0808777d119192","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11918c","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11918d","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d11918e","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d11918f","value":"1,9"},{"id":"699de42bad0808777d119190","value":"94"},{"id":"699de42bad0808777d119191","value":"22780"}],"configuration":"1×1400RMS"},{"id":"699de42bad0808777d119199","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119193","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119194","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d119195","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d119196","value":"2"},{"id":"699de42bad0808777d119197","value":"98"},{"id":"699de42bad0808777d119198","value":"25280"}],"configuration":"1×1600RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1191a0","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11919a","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11919b","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d11919c","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d11919d","value":"2"},{"id":"699de42bad0808777d11919e","value":"102"},{"id":"699de42bad0808777d11919f","value":"27940"}],"configuration":"1×1800RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1191a7","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1191a1","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1191a2","value":"0,02"},{"id":"699de42bad0808777d1191a3","value":"14"},{"id":"699de42bad0808777d1191a4","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1191a5","value":"103"},{"id":"699de42bad0808777d1191a6","value":"29610"}],"configuration":"1×2000RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1191ae","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1191a8","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1191a9","value":"0,01"},{"id":"699de42bad0808777d1191aa","value":"14,5"},{"id":"699de42bad0808777d1191ab","value":"2,2"},{"id":"699de42bad0808777d1191ac","value":"112"},{"id":"699de42bad0808777d1191ad","value":"35400"}],"configuration":"1×2500RMS"},{"id":"699de42bad0808777d1191b5","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1191af","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1191b0","value":"0,01"},{"id":"699de42bad0808777d1191b1","value":"14,5"},{"id":"699de42bad0808777d1191b2","value":"2,4"},{"id":"699de42bad0808777d1191b3","value":"121"},{"id":"699de42bad0808777d1191b4","value":"42420"}],"configuration":"1×3000RMS"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119140","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119141","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119142","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119143","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119144","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119145","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d11913f","label":"Spannung","value":"64/110 kV"}],"voltageLabel":"64/110 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42bad0808777d11913e","unit":"kV","label":"Nennspannung (kV)","value":"64/110"}]}} />
