---
title: NAYCWY
sku: NAYCWY-low-voltage-cables
slug: naycwy
description: >
  Das NAYCWY Kabel ist ein geschirmtes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter
  und konzentrischem Leiter aus Kupfer. Es wurde speziell für Anwendungen
  entwickelt, bei denen zusätzlicher Schutz gegen Berührungsspannungen gefordert
  ist – etwa in industriellen Netzen, Ortsnetzen oder Energieverteilanlagen.
categories:
  - id: 699de42fad0808777d11b1c1
    category: Niederspannungskabel
featuredImage:
  id: 37
  alt: NAYCWY scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
  url: /media/NAYCWY-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
  filename: NAYCWY-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 37252
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 4644
      filename: NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 6858
      filename: NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 10136
      filename: NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 37
    alt: NAYCWY scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:27.449Z'
    url: /media/NAYCWY-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
    filename: NAYCWY-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 37252
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 4644
        filename: NAYCWY-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 6858
        filename: NAYCWY-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 10136
        filename: NAYCWY-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das NAYCWY entspricht der Norm DIN VDE 0276-603 (HD 603) und
              eignet sich für den Einsatz in Kraftwerken, Industrieanlagen,
              Schaltanlagen und Ortsnetzen. Es lässt sich fest verlegen – in
              Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich oder in Wasser.
              Dank des konzentrischen Leiters bietet es zusätzlichen Schutz bei
              mechanischer Beschädigung und ermöglicht eine sichere
              Potenzialführung.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
<Block type="productTabs" data={{"content":{"root":{"type":"root","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"}>","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Entwickelt für erhöhte Anforderungen an Sicherheit","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"NAYCWY","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" entspricht der Norm ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"DIN VDE 0276-603 (HD 603)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und eignet sich für den Einsatz in ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Kraftwerken, Industrieanlagen, Schaltanlagen und Ortsnetzen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Es lässt sich fest verlegen – in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Erdreich oder in Wasser. Dank des konzentrischen Leiters bietet es zusätzlichen Schutz bei mechanischer Beschädigung und ermöglicht eine sichere Potenzialführung.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Technischer Aufbau","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Der elektrische Leiter besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Aluminium","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", wahlweise rund mehrdrähtig (RM), sektorförmig eindrähtig (SE) oder mehrdrähtig (SM). Die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"PVC-Aderisolation","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und eine ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"gemeinsame EPDM-Aderumhüllung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" schützen die verseilten Adern. Darüber liegt ein ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"konzentrischer Leiter aus blanken Kupferdrähten","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" mit Kupferband-Querleitwendel – ideal als ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"PE oder PEN-Leiter","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" verwendbar. Ein schwarzer, ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"UV-beständiger PVC-Mantel","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" schließt das Kabel zuverlässig nach außen ab.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Anwendung und Besonderheiten","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"NAYCWY","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" Kabel kommen immer dann zum Einsatz, wenn ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"elektrische Sicherheit und Schirmung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" gefragt sind. Der konzentrische Leiter muss beim Anschluss an Abzweigmuffen nicht getrennt werden, was die Montage vereinfacht. Damit ist das Kabel besonders geeignet für moderne Niederspannungsnetze mit erhöhten Anforderungen an Betriebssicherheit und Berührungsschutz.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"}],"direction":"ltr"}},"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42fad0808777d11b396","rows":[{"id":"699de42fad0808777d11b1e5","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b1dd","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b1de","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b1df","value":"1,91"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e0","value":"1"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e1","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e2","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e3","value":"21"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e4","value":"651"}],"configuration":"2x16/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ee","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b1e6","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e7","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e8","value":"1,91"},{"id":"699de42fad0808777d11b1e9","value":"1"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ea","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b1eb","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ec","value":"22"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ed","value":"710"}],"configuration":"3x16/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f7","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b1ef","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f0","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f1","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f2","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f3","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f4","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f5","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f6","value":"969"}],"configuration":"3x25/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b200","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b1f8","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b1f9","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fa","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fb","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fc","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fd","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1fe","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ff","value":"1028"}],"configuration":"3x25/25"},{"id":"699de42fad0808777d11b209","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b201","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b202","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b203","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b204","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b205","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b206","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b207","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b208","value":"1173"}],"configuration":"3x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b212","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b20a","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b20b","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b20c","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b20d","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b20e","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b20f","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b210","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b211","value":"1034"}],"configuration":"3x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b21b","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b213","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b214","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b215","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b216","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b217","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b218","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b219","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b21a","value":"1235"}],"configuration":"3x35/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b224","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b21c","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b21d","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b21e","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b21f","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b220","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b221","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b222","value":"26"},{"id":"699de42fad0808777d11b223","value":"1139"}],"configuration":"3x35/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b22d","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b225","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b226","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b227","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b228","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b229","value":"1,9"},{"id":"699de42fad0808777d11b22a","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b22b","value":"29"},{"id":"699de42fad0808777d11b22c","value":"1309"}],"configuration":"3x50/25"},{"id":"699de42fad0808777d11b236","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b22e","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b22f","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b230","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b231","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b232","value":"1,9"},{"id":"699de42fad0808777d11b233","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b234","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b235","value":"1377"}],"configuration":"3x50/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b23f","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b237","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b238","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b239","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b23a","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b23b","value":"1,9"},{"id":"699de42fad0808777d11b23c","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b23d","value":"29"},{"id":"699de42fad0808777d11b23e","value":"1441"}],"configuration":"3x50/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b248","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b240","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b241","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b242","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b243","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b244","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b245","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b246","value":"33"},{"id":"699de42fad0808777d11b247","value":"1740"}],"configuration":"3x70/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b251","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b249","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b24a","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b24b","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b24c","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b24d","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b24e","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b24f","value":"34"},{"id":"699de42fad0808777d11b250","value":"1881"}],"configuration":"3x70/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b25a","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b252","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b253","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b254","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b255","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b256","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b257","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b258","value":"34"},{"id":"699de42fad0808777d11b259","value":"1948"}],"configuration":"3x70/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b263","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b25b","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b25c","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b25d","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b25e","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b25f","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b260","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b261","value":"38"},{"id":"699de42fad0808777d11b262","value":"2243"}],"configuration":"3x95/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b26c","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b264","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b265","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b266","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b267","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b268","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b269","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b26a","value":"38"},{"id":"699de42fad0808777d11b26b","value":"2529"}],"configuration":"3x95/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b275","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b26d","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b26e","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b26f","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b270","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b271","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b272","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b273","value":"41"},{"id":"699de42fad0808777d11b274","value":"2699"}],"configuration":"3x120/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b27e","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b276","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b277","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b278","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b279","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b27a","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b27b","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b27c","value":"40"},{"id":"699de42fad0808777d11b27d","value":"2915"}],"configuration":"3x120/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b287","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b27f","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b280","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b281","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b282","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b283","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b284","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b285","value":"41"},{"id":"699de42fad0808777d11b286","value":"3011"}],"configuration":"3x120/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b290","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b288","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b289","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b28a","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b28b","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b28c","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b28d","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b28e","value":"46"},{"id":"699de42fad0808777d11b28f","value":"3242"}],"configuration":"3x150/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b299","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b291","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b292","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b293","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b294","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b295","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b296","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b297","value":"44"},{"id":"699de42fad0808777d11b298","value":"3531"}],"configuration":"3x150/150"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a2","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b29a","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b29b","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b29c","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b29d","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b29e","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b29f","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a0","value":"46"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a1","value":"3674"}],"configuration":"3x150/150"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ab","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2a3","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a4","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a5","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a6","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a7","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a8","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2a9","value":"50"},{"id":"699de42fad0808777d11b2aa","value":"3925"}],"configuration":"3x185/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b4","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2ac","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ad","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ae","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b2af","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b0","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b1","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b2","value":"48"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b3","value":"4313"}],"configuration":"3x185/185"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bd","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2b5","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b6","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b7","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b8","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2b9","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ba","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bb","value":"50"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bc","value":"4492"}],"configuration":"3x185/185"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c6","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2be","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2bf","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c0","value":"0,125"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c1","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c2","value":"2,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c3","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c4","value":"56"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c5","value":"5018"}],"configuration":"3x240/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b2cf","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2c7","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c8","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b2c9","value":"1,91"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ca","value":"1"},{"id":"699de42fad0808777d11b2cb","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2cc","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2cd","value":"24"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ce","value":"802"}],"configuration":"4x16/10"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d8","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2d0","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d1","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d2","value":"1,91"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d3","value":"1"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d4","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d5","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d6","value":"24"},{"id":"699de42fad0808777d11b2d7","value":"808"}],"configuration":"4x16/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e1","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2d9","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2da","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b2db","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2dc","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2dd","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2de","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2df","value":"27"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e0","value":"1090"}],"configuration":"4x25/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ea","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2e2","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e3","value":"RMV"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e4","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e5","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e6","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e7","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e8","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b2e9","value":"1141"}],"configuration":"4x25/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f3","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2eb","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ec","value":"RE"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ed","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ee","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ef","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f0","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f1","value":"30"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f2","value":"1327"}],"configuration":"4x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fc","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2f4","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f5","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f6","value":"0,868"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f7","value":"1,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f8","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b2f9","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fa","value":"28"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fb","value":"1253"}],"configuration":"4x35/16"},{"id":"699de42fad0808777d11b305","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b2fd","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b2fe","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b2ff","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b300","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b301","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b302","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b303","value":"33"},{"id":"699de42fad0808777d11b304","value":"1691"}],"configuration":"4x50/25"},{"id":"699de42fad0808777d11b30e","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b306","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b307","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b308","value":"0,641"},{"id":"699de42fad0808777d11b309","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b30a","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b30b","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b30c","value":"31"},{"id":"699de42fad0808777d11b30d","value":"1637"}],"configuration":"4x50/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b317","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b30f","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b310","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b311","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b312","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b313","value":"2,1"},{"id":"699de42fad0808777d11b314","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b315","value":"35"},{"id":"699de42fad0808777d11b316","value":"2012"}],"configuration":"4x70/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b320","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b318","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b319","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b31a","value":"0,443"},{"id":"699de42fad0808777d11b31b","value":"1,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b31c","value":"2,1"},{"id":"699de42fad0808777d11b31d","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b31e","value":"36"},{"id":"699de42fad0808777d11b31f","value":"2125"}],"configuration":"4x70/35"},{"id":"699de42fad0808777d11b329","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b321","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b322","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b323","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b324","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b325","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b326","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b327","value":"39"},{"id":"699de42fad0808777d11b328","value":"2631"}],"configuration":"4x95/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b332","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b32a","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b32b","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b32c","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b32d","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b32e","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b32f","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b330","value":"41"},{"id":"699de42fad0808777d11b331","value":"2760"}],"configuration":"4x95/50"},{"id":"699de42fad0808777d11b33b","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b333","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b334","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b335","value":"0,32"},{"id":"699de42fad0808777d11b336","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b337","value":"2,3"},{"id":"699de42fad0808777d11b338","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b339","value":"42"},{"id":"699de42fad0808777d11b33a","value":"3047"}],"configuration":"4x95/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b344","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b33c","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b33d","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b33e","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b33f","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b340","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b341","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b342","value":"44"},{"id":"699de42fad0808777d11b343","value":"3280"}],"configuration":"4x120/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b34d","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b345","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b346","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b347","value":"0,253"},{"id":"699de42fad0808777d11b348","value":"1,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b349","value":"2,4"},{"id":"699de42fad0808777d11b34a","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b34b","value":"46"},{"id":"699de42fad0808777d11b34c","value":"3407"}],"configuration":"4x120/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b356","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b34e","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b34f","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b350","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b351","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b352","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b353","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b354","value":"48"},{"id":"699de42fad0808777d11b355","value":"3870"}],"configuration":"4x150/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b35f","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b357","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b358","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b359","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b35a","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b35b","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b35c","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b35d","value":"51"},{"id":"699de42fad0808777d11b35e","value":"4062"}],"configuration":"4x150/70"},{"id":"699de42fad0808777d11b368","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b360","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b361","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b362","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b363","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b364","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b365","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b366","value":"51"},{"id":"699de42fad0808777d11b367","value":"4297"}],"configuration":"4x150/120"},{"id":"699de42fad0808777d11b371","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b369","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b36a","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b36b","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b36c","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b36d","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b36e","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b36f","value":"48"},{"id":"699de42fad0808777d11b370","value":"4263"}],"configuration":"4x150/150"},{"id":"699de42fad0808777d11b37a","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b372","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b373","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b374","value":"0,206"},{"id":"699de42fad0808777d11b375","value":"1,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b376","value":"2,6"},{"id":"699de42fad0808777d11b377","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b378","value":"51"},{"id":"699de42fad0808777d11b379","value":"4455"}],"configuration":"4x150/150"},{"id":"699de42fad0808777d11b383","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b37b","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b37c","value":"SE"},{"id":"699de42fad0808777d11b37d","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b37e","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b37f","value":"2,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b380","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b381","value":"53"},{"id":"699de42fad0808777d11b382","value":"4775"}],"configuration":"4x185/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b38c","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b384","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b385","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b386","value":"0,164"},{"id":"699de42fad0808777d11b387","value":"2"},{"id":"699de42fad0808777d11b388","value":"2,8"},{"id":"699de42fad0808777d11b389","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b38a","value":"56"},{"id":"699de42fad0808777d11b38b","value":"4995"}],"configuration":"4x185/95"},{"id":"699de42fad0808777d11b395","cells":[{"id":"699de42fad0808777d11b38d","value":"Al"},{"id":"699de42fad0808777d11b38e","value":"SM"},{"id":"699de42fad0808777d11b38f","value":"0,125"},{"id":"699de42fad0808777d11b390","value":"2,2"},{"id":"699de42fad0808777d11b391","value":"3"},{"id":"699de42fad0808777d11b392","value":"12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b393","value":"62"},{"id":"699de42fad0808777d11b394","value":"6235"}],"configuration":"4x240/120"}],"columns":[{"id":"699de42fad0808777d11b1d5","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d6","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d7","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d8","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d9","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1da","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1db","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42fad0808777d11b1dc","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42fad0808777d11b1cc","label":"Spannung","value":"0.6/1 kV"},{"id":"699de42fad0808777d11b1cd","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"4"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ce","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+70"},{"id":"699de42fad0808777d11b1cf","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"70"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d0","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"160"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d1","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d2","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d3","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42fad0808777d11b1d4","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"IEC 60332-1-2"}],"voltageLabel":"0.6/1 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42fad0808777d11b1c2","unit":"mm","label":"Biegeradius (mm)","value":"15/12xD"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c3","unit":"","label":"CPR class","value":"Eca"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c4","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"70"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c5","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"160"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c6","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c7","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-5"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c8","unit":"kV","label":"Nennspannung (kV)","value":"0.6/1"},{"id":"699de42fad0808777d11b1c9","unit":"kV","label":"Prüfspannung (kV)","value":"4"},{"id":"699de42fad0808777d11b1ca","unit":"","label":"Self-extinguishing of single cable","value":"IEC 60332-1-2"},{"id":"699de42fad0808777d11b1cb","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+70"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb28"}} />

