---
title: NA2XS(F)2Y
sku: NA2XS(F)2Y-medium-voltage-cables
slug: na2xsf2y
description: >
  Das NA2XS(F)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolation und einem widerstandsfähigen PE-Mantel. Es
  wurde für die energieeffiziente und sichere Verlegung in Erdreich und
  kritischen Netzbereichen entwickelt.
categories:
  - id: 699de42dad0808777d11a010
    category: Mittelspannungskabel
featuredImage:
  id: 29
  alt: NA2XSF2Y 3 scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:25.163Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:25.163Z'
  url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-600x125.webp
  filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 40634
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6046
      filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8062
      filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 10928
      filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 29
    alt: NA2XSF2Y 3 scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:25.163Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:25.163Z'
    url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-600x125.webp
    filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 40634
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6046
        filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8062
        filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/NA2XSF2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 10928
        filename: NA2XSF2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das NA2XS(F)2Y entspricht den Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2
              und IEC 60502. Es eignet sich für die Verlegung in Innenräumen,
              Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser, im Freien oder auf
              Kabelpritschen. Der Einsatzschwerpunkt liegt in EVU-Netzen,
              Industrieanlagen und Umspannwerken, wo zusätzliche
              Sicherheitsreserven gegen eindringende Feuchtigkeit und
              mechanische Belastung erforderlich sind.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
<Block type="productTabs" data={{"content":{"root":{"type":"root","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"}>","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Für leistungsstarke Versorgungsnetze mit erhöhtem Schutzbedarf","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"NA2XS(F)2Y","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" entspricht den Normen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"DIN VDE 0276-620","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"HD 620 S2","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"IEC 60502","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Es eignet sich für die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser, im Freien oder auf Kabelpritschen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Der Einsatzschwerpunkt liegt in ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"EVU-Netzen, Industrieanlagen und Umspannwerken","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", wo zusätzliche Sicherheitsreserven gegen eindringende Feuchtigkeit und mechanische Belastung erforderlich sind.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Aufbau und Materialeigenschaften","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Der Leiter besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"mehrdrähtigem Aluminium","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" (Klasse 2), umgeben von einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"inneren Leitschicht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"VPE-Isolierung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" mit festhaftender äußerer Leitschicht – extrudiert in einem Arbeitsgang für maximale Betriebssicherheit. Die Abschirmung erfolgt durch eine ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendel","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", ergänzt durch eine ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"längswasserdichte Bandierung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Der Außenmantel besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"schwarzem PE (Typ DMP2)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und schützt zuverlässig vor mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Eigenschaften und Einsatzbereiche","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das NA2XS(F)2Y ist ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"erdverlegbar","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"silikon- und cadmiumfrei","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" sowie ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"resistent gegen lackbenetzungsstörende Substanzen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Es hält ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Dauertemperaturen bis +90 °C","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" stand und übersteht ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Kurzschlussbelastungen bis +250 °C","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Dank seines durchdachten, teilentladungsfreien Aufbaus ist es besonders gut geeignet für die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"sichere Energieverteilung in feuchten, komplexen Installationsumgebungen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":".","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"}],"direction":"ltr"}},"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42dad0808777d11a0f3","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a03c","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a02f","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a030","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a031","value":"0,24"},{"id":"699de42dad0808777d11a032","value":"16,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a033","value":"0,641"},{"id":"699de42dad0808777d11a034","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a035","value":"183"},{"id":"699de42dad0808777d11a036","value":"171"},{"id":"699de42dad0808777d11a037","value":"4,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a038","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a039","value":"375"},{"id":"699de42dad0808777d11a03a","value":"25"},{"id":"699de42dad0808777d11a03b","value":"625"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a04a","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a03d","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a03e","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a03f","value":"0,28"},{"id":"699de42dad0808777d11a040","value":"17,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a041","value":"0,443"},{"id":"699de42dad0808777d11a042","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a043","value":"228"},{"id":"699de42dad0808777d11a044","value":"208"},{"id":"699de42dad0808777d11a045","value":"6,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a046","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a047","value":"390"},{"id":"699de42dad0808777d11a048","value":"26"},{"id":"699de42dad0808777d11a049","value":"707"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a058","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a04b","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a04c","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a04d","value":"0,31"},{"id":"699de42dad0808777d11a04e","value":"19,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a04f","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a050","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a051","value":"278"},{"id":"699de42dad0808777d11a052","value":"248"},{"id":"699de42dad0808777d11a053","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a054","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a055","value":"420"},{"id":"699de42dad0808777d11a056","value":"28"},{"id":"699de42dad0808777d11a057","value":"808"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a066","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a059","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a05a","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a05b","value":"0,34"},{"id":"699de42dad0808777d11a05c","value":"20,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a05d","value":"0,253"},{"id":"699de42dad0808777d11a05e","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a05f","value":"321"},{"id":"699de42dad0808777d11a060","value":"283"},{"id":"699de42dad0808777d11a061","value":"11,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a062","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a063","value":"435"},{"id":"699de42dad0808777d11a064","value":"29"},{"id":"699de42dad0808777d11a065","value":"909"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a074","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a067","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a068","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a069","value":"0,36"},{"id":"699de42dad0808777d11a06a","value":"22,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a06b","value":"0,206"},{"id":"699de42dad0808777d11a06c","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a06d","value":"364"},{"id":"699de42dad0808777d11a06e","value":"315"},{"id":"699de42dad0808777d11a06f","value":"14,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a070","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a071","value":"450"},{"id":"699de42dad0808777d11a072","value":"30"},{"id":"699de42dad0808777d11a073","value":"1089"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a082","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a075","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a076","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a077","value":"0,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a078","value":"23,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a079","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a07a","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a07b","value":"418"},{"id":"699de42dad0808777d11a07c","value":"357"},{"id":"699de42dad0808777d11a07d","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a07e","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a07f","value":"480"},{"id":"699de42dad0808777d11a080","value":"32"},{"id":"699de42dad0808777d11a081","value":"1232"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a090","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a083","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a084","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a085","value":"0,44"},{"id":"699de42dad0808777d11a086","value":"26,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a087","value":"0,125"},{"id":"699de42dad0808777d11a088","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a089","value":"494"},{"id":"699de42dad0808777d11a08a","value":"413"},{"id":"699de42dad0808777d11a08b","value":"22,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a08c","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a08d","value":"510"},{"id":"699de42dad0808777d11a08e","value":"34"},{"id":"699de42dad0808777d11a08f","value":"1427"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a09e","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a091","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a092","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a093","value":"0,48"},{"id":"699de42dad0808777d11a094","value":"28,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a095","value":"0,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a096","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a097","value":"568"},{"id":"699de42dad0808777d11a098","value":"466"},{"id":"699de42dad0808777d11a099","value":"28,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a09a","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a09b","value":"555"},{"id":"699de42dad0808777d11a09c","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a09d","value":"1666"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ac","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a09f","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a0","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a1","value":"0,54"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a2","value":"31,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a3","value":"0,0778"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a4","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a5","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a6","value":"529"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a7","value":"37,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a8","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a0a9","value":"600"},{"id":"699de42dad0808777d11a0aa","value":"40"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ab","value":"2089"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ba","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a0ad","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ae","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a0af","value":"0,61"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b0","value":"34,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b1","value":"0,0605"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b2","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b3","value":"767"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b4","value":"602"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b5","value":"47,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b6","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b7","value":"645"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b8","value":"43"},{"id":"699de42dad0808777d11a0b9","value":"2456"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c8","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a0bb","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a0bc","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a0bd","value":"0,67"},{"id":"699de42dad0808777d11a0be","value":"38"},{"id":"699de42dad0808777d11a0bf","value":"0,0469"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c0","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c1","value":"855"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c2","value":"688"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c3","value":"59,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c4","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c5","value":"690"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c6","value":"46"},{"id":"699de42dad0808777d11a0c7","value":"2909"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d6","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a0c9","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ca","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a0cb","value":"0,76"},{"id":"699de42dad0808777d11a0cc","value":"42,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a0cd","value":"0,0367"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ce","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0cf","value":"968"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d0","value":"764"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d1","value":"75,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d2","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d3","value":"765"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d4","value":"51"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d5","value":"3521"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e4","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a0d7","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d8","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a0d9","value":"0,84"},{"id":"699de42dad0808777d11a0da","value":"46,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a0db","value":"0,0291"},{"id":"699de42dad0808777d11a0dc","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0dd","value":"1187"},{"id":"699de42dad0808777d11a0de","value":"852"},{"id":"699de42dad0808777d11a0df","value":"94"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e0","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e1","value":"825"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e2","value":"55"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e3","value":"4195"}],"configuration":"1x1000/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f2","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a0e5","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e6","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e7","value":"0,95"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e8","value":"48,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a0e9","value":"0,0247"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ea","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0eb","value":"Auf Anfrage"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ec","value":"Auf Anfrage"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ed","value":"113"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ee","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ef","value":"885"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f0","value":"59"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f1","value":"4800"}],"configuration":"1x1200/35"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a022","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a023","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a024","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a025","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a026","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a027","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a028","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a029","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a02a","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42dad0808777d11a02b","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a02c","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a02d","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a02e","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a019","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a01a","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42dad0808777d11a01b","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a01c","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a01d","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a01e","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42dad0808777d11a01f","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42dad0808777d11a020","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42dad0808777d11a021","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ce","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a117","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a10a","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a10b","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a10c","value":"0,17"},{"id":"699de42dad0808777d11a10d","value":"20,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a10e","value":"0,641"},{"id":"699de42dad0808777d11a10f","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a110","value":"185"},{"id":"699de42dad0808777d11a111","value":"172"},{"id":"699de42dad0808777d11a112","value":"4,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a113","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a114","value":"435"},{"id":"699de42dad0808777d11a115","value":"29"},{"id":"699de42dad0808777d11a116","value":"780"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a125","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a118","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a119","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a11a","value":"0,19"},{"id":"699de42dad0808777d11a11b","value":"22"},{"id":"699de42dad0808777d11a11c","value":"0,443"},{"id":"699de42dad0808777d11a11d","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a11e","value":"231"},{"id":"699de42dad0808777d11a11f","value":"210"},{"id":"699de42dad0808777d11a120","value":"6,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a121","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a122","value":"450"},{"id":"699de42dad0808777d11a123","value":"30"},{"id":"699de42dad0808777d11a124","value":"873"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a133","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a126","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a127","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a128","value":"0,21"},{"id":"699de42dad0808777d11a129","value":"23,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a12a","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a12b","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a12c","value":"280"},{"id":"699de42dad0808777d11a12d","value":"251"},{"id":"699de42dad0808777d11a12e","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a12f","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a130","value":"480"},{"id":"699de42dad0808777d11a131","value":"32"},{"id":"699de42dad0808777d11a132","value":"984"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a141","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a134","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a135","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a136","value":"0,23"},{"id":"699de42dad0808777d11a137","value":"25"},{"id":"699de42dad0808777d11a138","value":"0,253"},{"id":"699de42dad0808777d11a139","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a13a","value":"323"},{"id":"699de42dad0808777d11a13b","value":"285"},{"id":"699de42dad0808777d11a13c","value":"11,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a13d","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a13e","value":"495"},{"id":"699de42dad0808777d11a13f","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a140","value":"1093"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a14f","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a142","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a143","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a144","value":"0,25"},{"id":"699de42dad0808777d11a145","value":"26,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a146","value":"0,206"},{"id":"699de42dad0808777d11a147","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a148","value":"366"},{"id":"699de42dad0808777d11a149","value":"319"},{"id":"699de42dad0808777d11a14a","value":"14,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a14b","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a14c","value":"525"},{"id":"699de42dad0808777d11a14d","value":"35"},{"id":"699de42dad0808777d11a14e","value":"1282"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a15d","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a150","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a151","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a152","value":"0,27"},{"id":"699de42dad0808777d11a153","value":"28"},{"id":"699de42dad0808777d11a154","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a155","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a156","value":"420"},{"id":"699de42dad0808777d11a157","value":"361"},{"id":"699de42dad0808777d11a158","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a159","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a15a","value":"540"},{"id":"699de42dad0808777d11a15b","value":"36"},{"id":"699de42dad0808777d11a15c","value":"1434"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a16b","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a15e","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a15f","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a160","value":"0,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a161","value":"30,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a162","value":"0,125"},{"id":"699de42dad0808777d11a163","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a164","value":"496"},{"id":"699de42dad0808777d11a165","value":"417"},{"id":"699de42dad0808777d11a166","value":"22,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a167","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a168","value":"585"},{"id":"699de42dad0808777d11a169","value":"39"},{"id":"699de42dad0808777d11a16a","value":"1647"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a179","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a16c","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a16d","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a16e","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a16f","value":"32,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a170","value":"0,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a171","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a172","value":"569"},{"id":"699de42dad0808777d11a173","value":"471"},{"id":"699de42dad0808777d11a174","value":"28,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a175","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a176","value":"615"},{"id":"699de42dad0808777d11a177","value":"41"},{"id":"699de42dad0808777d11a178","value":"1869"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a187","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a17a","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a17b","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a17c","value":"0,36"},{"id":"699de42dad0808777d11a17d","value":"35,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a17e","value":"0,0778"},{"id":"699de42dad0808777d11a17f","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a180","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a181","value":"535"},{"id":"699de42dad0808777d11a182","value":"37,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a183","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a184","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a185","value":"44"},{"id":"699de42dad0808777d11a186","value":"2321"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a195","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a188","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a189","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a18a","value":"0,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a18b","value":"38,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a18c","value":"0,0605"},{"id":"699de42dad0808777d11a18d","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a18e","value":"766"},{"id":"699de42dad0808777d11a18f","value":"609"},{"id":"699de42dad0808777d11a190","value":"47,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a191","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a192","value":"705"},{"id":"699de42dad0808777d11a193","value":"47"},{"id":"699de42dad0808777d11a194","value":"2728"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a3","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a196","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a197","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a198","value":"0,44"},{"id":"699de42dad0808777d11a199","value":"42,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a19a","value":"0,0469"},{"id":"699de42dad0808777d11a19b","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a19c","value":"861"},{"id":"699de42dad0808777d11a19d","value":"690"},{"id":"699de42dad0808777d11a19e","value":"59,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a19f","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a0","value":"765"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a1","value":"51"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a2","value":"3227"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b1","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a1a4","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a5","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a6","value":"0,49"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a7","value":"46,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a8","value":"0,0367"},{"id":"699de42dad0808777d11a1a9","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a1aa","value":"976"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ab","value":"764"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ac","value":"75,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ad","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ae","value":"825"},{"id":"699de42dad0808777d11a1af","value":"55"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b0","value":"3846"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a1bf","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a1b2","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b3","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b4","value":"0,54"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b5","value":"50,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b6","value":"0,0291"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b7","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b8","value":"1095"},{"id":"699de42dad0808777d11a1b9","value":"837"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ba","value":"94,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a1bb","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a1bc","value":"900"},{"id":"699de42dad0808777d11a1bd","value":"60"},{"id":"699de42dad0808777d11a1be","value":"4634"}],"configuration":"1x1000/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a1cd","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a1c0","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c1","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c2","value":"1,05"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c3","value":"52,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c4","value":"0,0247"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c5","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c6","value":"Auf Anfrage"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c7","value":"Auf Anfrage"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c8","value":"113"},{"id":"699de42dad0808777d11a1c9","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ca","value":"990"},{"id":"699de42dad0808777d11a1cb","value":"66"},{"id":"699de42dad0808777d11a1cc","value":"5200"}],"configuration":"1x1200/35"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a0fd","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a0fe","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a0ff","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a100","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a101","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a102","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a103","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a104","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a105","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42dad0808777d11a106","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a107","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a108","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a109","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a0f4","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f5","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f6","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f7","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f8","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a0f9","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42dad0808777d11a0fa","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42dad0808777d11a0fb","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42dad0808777d11a0fc","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a9","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a1f2","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a1e5","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e6","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e7","value":"0,13"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e8","value":"25,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e9","value":"0,641"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ea","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a1eb","value":"187"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ec","value":"174"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ed","value":"4,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ee","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ef","value":"510"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f0","value":"34"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f1","value":"988"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a200","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a1f3","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f4","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f5","value":"0,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f6","value":"27"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f7","value":"0,443"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f8","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a1f9","value":"232"},{"id":"699de42dad0808777d11a1fa","value":"213"},{"id":"699de42dad0808777d11a1fb","value":"6,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a1fc","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a1fd","value":"525"},{"id":"699de42dad0808777d11a1fe","value":"35"},{"id":"699de42dad0808777d11a1ff","value":"1094"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a20e","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a201","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a202","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a203","value":"0,16"},{"id":"699de42dad0808777d11a204","value":"28,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a205","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a206","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a207","value":"282"},{"id":"699de42dad0808777d11a208","value":"254"},{"id":"699de42dad0808777d11a209","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a20a","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a20b","value":"555"},{"id":"699de42dad0808777d11a20c","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a20d","value":"1216"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a21c","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a20f","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a210","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a211","value":"0,17"},{"id":"699de42dad0808777d11a212","value":"30"},{"id":"699de42dad0808777d11a213","value":"0,253"},{"id":"699de42dad0808777d11a214","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a215","value":"325"},{"id":"699de42dad0808777d11a216","value":"289"},{"id":"699de42dad0808777d11a217","value":"11,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a218","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a219","value":"570"},{"id":"699de42dad0808777d11a21a","value":"38"},{"id":"699de42dad0808777d11a21b","value":"1335"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a22a","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a21d","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a21e","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a21f","value":"0,19"},{"id":"699de42dad0808777d11a220","value":"31,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a221","value":"0,206"},{"id":"699de42dad0808777d11a222","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a223","value":"367"},{"id":"699de42dad0808777d11a224","value":"322"},{"id":"699de42dad0808777d11a225","value":"14,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a226","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a227","value":"600"},{"id":"699de42dad0808777d11a228","value":"40"},{"id":"699de42dad0808777d11a229","value":"1535"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a238","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a22b","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a22c","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a22d","value":"0,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a22e","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a22f","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a230","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a231","value":"421"},{"id":"699de42dad0808777d11a232","value":"364"},{"id":"699de42dad0808777d11a233","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a234","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a235","value":"615"},{"id":"699de42dad0808777d11a236","value":"41"},{"id":"699de42dad0808777d11a237","value":"1699"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a246","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a239","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a23a","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a23b","value":"0,22"},{"id":"699de42dad0808777d11a23c","value":"35,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a23d","value":"0,125"},{"id":"699de42dad0808777d11a23e","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a23f","value":"496"},{"id":"699de42dad0808777d11a240","value":"422"},{"id":"699de42dad0808777d11a241","value":"22,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a242","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a243","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a244","value":"44"},{"id":"699de42dad0808777d11a245","value":"1928"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a254","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a247","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a248","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a249","value":"0,24"},{"id":"699de42dad0808777d11a24a","value":"37,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a24b","value":"0,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a24c","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a24d","value":"568"},{"id":"699de42dad0808777d11a24e","value":"476"},{"id":"699de42dad0808777d11a24f","value":"28,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a250","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a251","value":"690"},{"id":"699de42dad0808777d11a252","value":"46"},{"id":"699de42dad0808777d11a253","value":"2167"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a262","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a255","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a256","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a257","value":"0,26"},{"id":"699de42dad0808777d11a258","value":"40,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a259","value":"0,0778"},{"id":"699de42dad0808777d11a25a","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a25b","value":"659"},{"id":"699de42dad0808777d11a25c","value":"541"},{"id":"699de42dad0808777d11a25d","value":"37,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a25e","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a25f","value":"735"},{"id":"699de42dad0808777d11a260","value":"49"},{"id":"699de42dad0808777d11a261","value":"2654"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a270","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a263","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a264","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a265","value":"0,29"},{"id":"699de42dad0808777d11a266","value":"43,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a267","value":"0,0605"},{"id":"699de42dad0808777d11a268","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a269","value":"764"},{"id":"699de42dad0808777d11a26a","value":"616"},{"id":"699de42dad0808777d11a26b","value":"47,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a26c","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a26d","value":"780"},{"id":"699de42dad0808777d11a26e","value":"52"},{"id":"699de42dad0808777d11a26f","value":"3087"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a27e","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a271","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a272","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a273","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a274","value":"47,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a275","value":"0,0469"},{"id":"699de42dad0808777d11a276","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a277","value":"866"},{"id":"699de42dad0808777d11a278","value":"692"},{"id":"699de42dad0808777d11a279","value":"59,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a27a","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a27b","value":"840"},{"id":"699de42dad0808777d11a27c","value":"56"},{"id":"699de42dad0808777d11a27d","value":"3603"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a28c","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a27f","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a280","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a281","value":"0,36"},{"id":"699de42dad0808777d11a282","value":"51,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a283","value":"0,0367"},{"id":"699de42dad0808777d11a284","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a285","value":"984"},{"id":"699de42dad0808777d11a286","value":"770"},{"id":"699de42dad0808777d11a287","value":"75,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a288","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a289","value":"900"},{"id":"699de42dad0808777d11a28a","value":"60"},{"id":"699de42dad0808777d11a28b","value":"4284"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a29a","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a28d","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a28e","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a28f","value":"0,39"},{"id":"699de42dad0808777d11a290","value":"55,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a291","value":"0,0291"},{"id":"699de42dad0808777d11a292","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a293","value":"1095"},{"id":"699de42dad0808777d11a294","value":"841"},{"id":"699de42dad0808777d11a295","value":"94,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a296","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a297","value":"975"},{"id":"699de42dad0808777d11a298","value":"65"},{"id":"699de42dad0808777d11a299","value":"5093"}],"configuration":"1x1000/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a8","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a29b","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a29c","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a29d","value":"1,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a29e","value":"57,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a29f","value":"0,0247"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a0","value":"8,0"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a1","value":"Auf Anfrage"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a2","value":"Auf Anfrage"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a3","value":"113"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a4","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a5","value":"1065"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a6","value":"71"},{"id":"699de42dad0808777d11a2a7","value":"5900"}],"configuration":"1x1200/35"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a1d8","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d9","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a1da","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1db","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1dc","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1dd","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1de","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1df","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e0","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e1","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e2","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e3","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a1e4","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a1cf","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d0","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d1","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d2","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d3","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d4","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d5","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d6","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42dad0808777d11a1d7","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a011","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42dad0808777d11a012","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42dad0808777d11a013","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a014","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a015","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42dad0808777d11a016","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42dad0808777d11a017","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a018","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb30"}} />

