---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
slug: n2xsfl2y-hv
description: >
  Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein anpassbares Hochspannungskabel mit durchdachtem
  Schutzaufbau gegen Wassereintritt und hoher elektrischer Belastbarkeit. Es
  erfüllt internationale Normen und eignet sich ideal für anspruchsvolle
  Energieinfrastrukturen.
categories:
  - id: 699de42bad0808777d119220
    category: Hochspannungskabel
featuredImage:
  id: 22
  alt: N2XSFL2Y 3 scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
  url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
  filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 44434
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6442
      filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8486
      filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 11738
      filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 22
    alt: N2XSFL2Y 3 scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:23.398Z'
    url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
    filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 44434
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6442
        filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8486
        filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 11738
        filename: N2XSFL2Y-3-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das N2XS(FL)2Y ist konzipiert für die Verlegung im Erdreich, in
              Kabelkanälen, in Rohren, im Freien und in Innenräumen. Es
              entspricht der Norm IEC 60840 und lässt sich individuell auf
              projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird
              es in Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen
              Industrieanlagen, wo maximale Zuverlässigkeit gefordert ist.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
<Block type="productTabs" data={{"content":{"root":{"type":"root","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"}>","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Flexibel im Einsatz – unter Erde, Wasser und auf Pritschen","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"N2XS(FL)2Y","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" ist konzipiert für die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Rohren, im Freien und in Innenräumen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Es entspricht der Norm ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"IEC 60840","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und lässt sich individuell auf projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird es in ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen Industrieanlagen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", wo maximale Zuverlässigkeit gefordert ist.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Technischer Aufbau","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das Kabel verfügt über einen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"mehrdrähtigen Kupferleiter (Klasse 2 nach IEC 60228)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Die Isolation besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"vernetztem Polyethylen (XLPE)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", eingebettet zwischen einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"leitfähigen Innenschicht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"leitfähigen äußeren Isolationsschicht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Eine ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"quellfähige Bandierung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" sorgt gemeinsam mit ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Kupferdrähten und einer offenen Kupferwendel","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" für eine effektive Abschirmung. Der Außenmantel besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"PE","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", das mit einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Aluminiumkaschierung (Alucopo)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" fest verbunden ist – optimaler Schutz gegen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"mechanische Belastung und Feuchtigkeit","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":".","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Einsatzmerkmale","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das N2XS(FL)2Y ist ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"wasserdicht, erdverlegbar","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und mechanisch belastbar – und dank seiner ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"mehrschichtigen Schirm- und Quellstruktur","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" besonders für kritische Hochspannungsanwendungen geeignet. Die elektrische Leistungsfähigkeit wird projektbezogen berechnet – so lässt sich das Kabel exakt an die Anforderungen im Netzbetrieb anpassen.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"}],"direction":"ltr"}},"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42bad0808777d1192ca","rows":[{"id":"699de42bad0808777d11924b","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11923e","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11923f","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119240","value":"0,24"},{"id":"699de42bad0808777d119241","value":"16,3"},{"id":"699de42bad0808777d119242","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d119243","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119244","value":"238"},{"id":"699de42bad0808777d119245","value":"220"},{"id":"699de42bad0808777d119246","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d119247","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119248","value":"520"},{"id":"699de42bad0808777d119249","value":"26"},{"id":"699de42bad0808777d11924a","value":"1010"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d119259","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11924c","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11924d","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11924e","value":"0,28"},{"id":"699de42bad0808777d11924f","value":"17,9"},{"id":"699de42bad0808777d119250","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d119251","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119252","value":"294"},{"id":"699de42bad0808777d119253","value":"268"},{"id":"699de42bad0808777d119254","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d119255","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119256","value":"560"},{"id":"699de42bad0808777d119257","value":"28"},{"id":"699de42bad0808777d119258","value":"1238"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d119267","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11925a","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11925b","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11925c","value":"0,3"},{"id":"699de42bad0808777d11925d","value":"19,4"},{"id":"699de42bad0808777d11925e","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d11925f","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119260","value":"358"},{"id":"699de42bad0808777d119261","value":"320"},{"id":"699de42bad0808777d119262","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d119263","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119264","value":"580"},{"id":"699de42bad0808777d119265","value":"29"},{"id":"699de42bad0808777d119266","value":"1495"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119275","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119268","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119269","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11926a","value":"0,34"},{"id":"699de42bad0808777d11926b","value":"20,9"},{"id":"699de42bad0808777d11926c","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d11926d","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11926e","value":"413"},{"id":"699de42bad0808777d11926f","value":"363"},{"id":"699de42bad0808777d119270","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d119271","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119272","value":"620"},{"id":"699de42bad0808777d119273","value":"31"},{"id":"699de42bad0808777d119274","value":"1773"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d119283","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119276","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119277","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119278","value":"0,36"},{"id":"699de42bad0808777d119279","value":"22,3"},{"id":"699de42bad0808777d11927a","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d11927b","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11927c","value":"468"},{"id":"699de42bad0808777d11927d","value":"405"},{"id":"699de42bad0808777d11927e","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d11927f","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119280","value":"640"},{"id":"699de42bad0808777d119281","value":"32"},{"id":"699de42bad0808777d119282","value":"2119"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d119291","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119284","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119285","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119286","value":"0,4"},{"id":"699de42bad0808777d119287","value":"23,9"},{"id":"699de42bad0808777d119288","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d119289","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11928a","value":"535"},{"id":"699de42bad0808777d11928b","value":"456"},{"id":"699de42bad0808777d11928c","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d11928d","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11928e","value":"680"},{"id":"699de42bad0808777d11928f","value":"34"},{"id":"699de42bad0808777d119290","value":"2483"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d11929f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119292","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119293","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119294","value":"0,44"},{"id":"699de42bad0808777d119295","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d119296","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d119297","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119298","value":"631"},{"id":"699de42bad0808777d119299","value":"526"},{"id":"699de42bad0808777d11929a","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d11929b","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11929c","value":"720"},{"id":"699de42bad0808777d11929d","value":"36"},{"id":"699de42bad0808777d11929e","value":"3073"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d1192ad","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192a0","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192a1","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192a2","value":"0,48"},{"id":"699de42bad0808777d1192a3","value":"28,8"},{"id":"699de42bad0808777d1192a4","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d1192a5","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192a6","value":"722"},{"id":"699de42bad0808777d1192a7","value":"591"},{"id":"699de42bad0808777d1192a8","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d1192a9","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192aa","value":"780"},{"id":"699de42bad0808777d1192ab","value":"39"},{"id":"699de42bad0808777d1192ac","value":"3737"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d1192bb","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192ae","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192af","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192b0","value":"0,54"},{"id":"699de42bad0808777d1192b1","value":"31,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192b2","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d1192b3","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192b4","value":"827"},{"id":"699de42bad0808777d1192b5","value":"662"},{"id":"699de42bad0808777d1192b6","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d1192b7","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192b8","value":"840"},{"id":"699de42bad0808777d1192b9","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d1192ba","value":"4697"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d1192c9","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192bc","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192bd","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192be","value":"0,61"},{"id":"699de42bad0808777d1192bf","value":"34,6"},{"id":"699de42bad0808777d1192c0","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d1192c1","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192c2","value":"949"},{"id":"699de42bad0808777d1192c3","value":"744"},{"id":"699de42bad0808777d1192c4","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d1192c5","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192c6","value":"880"},{"id":"699de42bad0808777d1192c7","value":"44"},{"id":"699de42bad0808777d1192c8","value":"5729"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119231","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119232","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119233","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119234","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119235","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119236","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119237","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119238","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119239","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d11923a","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11923b","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11923c","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11923d","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d119228","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119229","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42bad0808777d11922a","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d11922b","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d11922c","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d11922d","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d11922e","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d11922f","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119230","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d11936d","rows":[{"id":"699de42bad0808777d1192ee","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192e1","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192e2","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192e3","value":"0,17"},{"id":"699de42bad0808777d1192e4","value":"20,5"},{"id":"699de42bad0808777d1192e5","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d1192e6","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1192e7","value":"239"},{"id":"699de42bad0808777d1192e8","value":"222"},{"id":"699de42bad0808777d1192e9","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192ea","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192eb","value":"600"},{"id":"699de42bad0808777d1192ec","value":"30"},{"id":"699de42bad0808777d1192ed","value":"1166"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d1192fc","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192ef","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192f0","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192f1","value":"0,19"},{"id":"699de42bad0808777d1192f2","value":"22,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192f3","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d1192f4","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1192f5","value":"297"},{"id":"699de42bad0808777d1192f6","value":"271"},{"id":"699de42bad0808777d1192f7","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d1192f8","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1192f9","value":"640"},{"id":"699de42bad0808777d1192fa","value":"32"},{"id":"699de42bad0808777d1192fb","value":"1409"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d11930a","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1192fd","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1192fe","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1192ff","value":"0,21"},{"id":"699de42bad0808777d119300","value":"23,6"},{"id":"699de42bad0808777d119301","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d119302","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119303","value":"361"},{"id":"699de42bad0808777d119304","value":"323"},{"id":"699de42bad0808777d119305","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d119306","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119307","value":"660"},{"id":"699de42bad0808777d119308","value":"33"},{"id":"699de42bad0808777d119309","value":"1675"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119318","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11930b","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11930c","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11930d","value":"0,23"},{"id":"699de42bad0808777d11930e","value":"25,1"},{"id":"699de42bad0808777d11930f","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d119310","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119311","value":"416"},{"id":"699de42bad0808777d119312","value":"367"},{"id":"699de42bad0808777d119313","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d119314","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119315","value":"700"},{"id":"699de42bad0808777d119316","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d119317","value":"1968"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d119326","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119319","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11931a","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11931b","value":"0,25"},{"id":"699de42bad0808777d11931c","value":"26,5"},{"id":"699de42bad0808777d11931d","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d11931e","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d11931f","value":"470"},{"id":"699de42bad0808777d119320","value":"409"},{"id":"699de42bad0808777d119321","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d119322","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119323","value":"720"},{"id":"699de42bad0808777d119324","value":"36"},{"id":"699de42bad0808777d119325","value":"2320"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d119334","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119327","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119328","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119329","value":"0,27"},{"id":"699de42bad0808777d11932a","value":"28,1"},{"id":"699de42bad0808777d11932b","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d11932c","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d11932d","value":"538"},{"id":"699de42bad0808777d11932e","value":"461"},{"id":"699de42bad0808777d11932f","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d119330","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119331","value":"760"},{"id":"699de42bad0808777d119332","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d119333","value":"2697"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d119342","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119335","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119336","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119337","value":"0,3"},{"id":"699de42bad0808777d119338","value":"30,6"},{"id":"699de42bad0808777d119339","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d11933a","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d11933b","value":"634"},{"id":"699de42bad0808777d11933c","value":"532"},{"id":"699de42bad0808777d11933d","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d11933e","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11933f","value":"800"},{"id":"699de42bad0808777d119340","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d119341","value":"3303"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d119350","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119343","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119344","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119345","value":"0,32"},{"id":"699de42bad0808777d119346","value":"33"},{"id":"699de42bad0808777d119347","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d119348","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119349","value":"724"},{"id":"699de42bad0808777d11934a","value":"599"},{"id":"699de42bad0808777d11934b","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d11934c","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11934d","value":"860"},{"id":"699de42bad0808777d11934e","value":"43"},{"id":"699de42bad0808777d11934f","value":"3978"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d11935e","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119351","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119352","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119353","value":"0,36"},{"id":"699de42bad0808777d119354","value":"35,6"},{"id":"699de42bad0808777d119355","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d119356","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119357","value":"829"},{"id":"699de42bad0808777d119358","value":"671"},{"id":"699de42bad0808777d119359","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d11935a","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11935b","value":"900"},{"id":"699de42bad0808777d11935c","value":"45"},{"id":"699de42bad0808777d11935d","value":"4925"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d11936c","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11935f","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119360","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119361","value":"0,4"},{"id":"699de42bad0808777d119362","value":"38,8"},{"id":"699de42bad0808777d119363","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d119364","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119365","value":"953"},{"id":"699de42bad0808777d119366","value":"754"},{"id":"699de42bad0808777d119367","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d119368","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119369","value":"980"},{"id":"699de42bad0808777d11936a","value":"49"},{"id":"699de42bad0808777d11936b","value":"6006"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d1192d4","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d1192d5","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d1192d6","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1192d7","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192d8","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1192d9","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192da","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1192db","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1192dc","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d1192dd","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192de","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192df","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1192e0","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d1192cb","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42bad0808777d1192cc","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d1192cd","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35 - + 90 / -35 - +90"},{"id":"699de42bad0808777d1192ce","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d1192cf","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d1192d0","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d1192d1","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d1192d2","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d1192d3","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119410","rows":[{"id":"699de42bad0808777d119391","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119384","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119385","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119386","value":"0,13"},{"id":"699de42bad0808777d119387","value":"25,5"},{"id":"699de42bad0808777d119388","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d119389","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11938a","value":"241"},{"id":"699de42bad0808777d11938b","value":"225"},{"id":"699de42bad0808777d11938c","value":"7.1"},{"id":"699de42bad0808777d11938d","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11938e","value":"700"},{"id":"699de42bad0808777d11938f","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d119390","value":"1405"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d11939f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119392","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119393","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119394","value":"0,15"},{"id":"699de42bad0808777d119395","value":"27,1"},{"id":"699de42bad0808777d119396","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d119397","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119398","value":"299"},{"id":"699de42bad0808777d119399","value":"274"},{"id":"699de42bad0808777d11939a","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d11939b","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11939c","value":"740"},{"id":"699de42bad0808777d11939d","value":"37"},{"id":"699de42bad0808777d11939e","value":"1646"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d1193ad","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193a0","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193a1","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193a2","value":"0,16"},{"id":"699de42bad0808777d1193a3","value":"28,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193a4","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d1193a5","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193a6","value":"363"},{"id":"699de42bad0808777d1193a7","value":"327"},{"id":"699de42bad0808777d1193a8","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193a9","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193aa","value":"760"},{"id":"699de42bad0808777d1193ab","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d1193ac","value":"1926"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d1193bb","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193ae","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193af","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193b0","value":"0,17"},{"id":"699de42bad0808777d1193b1","value":"30,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193b2","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d1193b3","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193b4","value":"418"},{"id":"699de42bad0808777d1193b5","value":"371"},{"id":"699de42bad0808777d1193b6","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193b7","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193b8","value":"800"},{"id":"699de42bad0808777d1193b9","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d1193ba","value":"2227"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d1193c9","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193bc","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193bd","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193be","value":"0,19"},{"id":"699de42bad0808777d1193bf","value":"31,5"},{"id":"699de42bad0808777d1193c0","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d1193c1","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193c2","value":"472"},{"id":"699de42bad0808777d1193c3","value":"414"},{"id":"699de42bad0808777d1193c4","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d1193c5","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193c6","value":"820"},{"id":"699de42bad0808777d1193c7","value":"41"},{"id":"699de42bad0808777d1193c8","value":"2590"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d1193d7","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193ca","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193cb","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193cc","value":"0,2"},{"id":"699de42bad0808777d1193cd","value":"33,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193ce","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d1193cf","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193d0","value":"539"},{"id":"699de42bad0808777d1193d1","value":"466"},{"id":"699de42bad0808777d1193d2","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d1193d3","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193d4","value":"860"},{"id":"699de42bad0808777d1193d5","value":"43"},{"id":"699de42bad0808777d1193d6","value":"2975"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d1193e5","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193d8","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193d9","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193da","value":"0,22"},{"id":"699de42bad0808777d1193db","value":"35,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193dc","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d1193dd","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193de","value":"635"},{"id":"699de42bad0808777d1193df","value":"539"},{"id":"699de42bad0808777d1193e0","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d1193e1","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193e2","value":"900"},{"id":"699de42bad0808777d1193e3","value":"45"},{"id":"699de42bad0808777d1193e4","value":"3594"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d1193f3","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193e6","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193e7","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193e8","value":"0,24"},{"id":"699de42bad0808777d1193e9","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d1193ea","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d1193eb","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193ec","value":"725"},{"id":"699de42bad0808777d1193ed","value":"606"},{"id":"699de42bad0808777d1193ee","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d1193ef","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193f0","value":"960"},{"id":"699de42bad0808777d1193f1","value":"48"},{"id":"699de42bad0808777d1193f2","value":"4300"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d119401","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1193f4","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1193f5","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1193f6","value":"0,26"},{"id":"699de42bad0808777d1193f7","value":"40,6"},{"id":"699de42bad0808777d1193f8","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d1193f9","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1193fa","value":"831"},{"id":"699de42bad0808777d1193fb","value":"680"},{"id":"699de42bad0808777d1193fc","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d1193fd","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1193fe","value":"1020"},{"id":"699de42bad0808777d1193ff","value":"51"},{"id":"699de42bad0808777d119400","value":"5290"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d11940f","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119402","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119403","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119404","value":"0,29"},{"id":"699de42bad0808777d119405","value":"43,8"},{"id":"699de42bad0808777d119406","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d119407","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119408","value":"953"},{"id":"699de42bad0808777d119409","value":"765"},{"id":"699de42bad0808777d11940a","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d11940b","value":"2,4"},{"id":"699de42bad0808777d11940c","value":"1080"},{"id":"699de42bad0808777d11940d","value":"54"},{"id":"699de42bad0808777d11940e","value":"6403"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119377","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119378","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119379","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d11937a","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11937b","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d11937c","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11937d","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d11937e","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d11937f","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d119380","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119381","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119382","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119383","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d11936e","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42bad0808777d11936f","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42bad0808777d119370","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d119371","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d119372","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d119373","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d119374","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d119375","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119376","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42bad0808777d119221","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119222","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42bad0808777d119223","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d119224","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d119225","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d119226","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d119227","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb37"}} />

