---
title: N2XS2Y
sku: N2XS2Y-medium-voltage-cables
slug: n2xs2y
description: >
  Das N2XS2Y Kabel ist ein robustes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter,
  VPE-Isolation und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es bietet eine zuverlässige
  Energieübertragung selbst bei hoher mechanischer Belastung und anspruchsvollen
  Umweltbedingungen.
categories:
  - id: 699de42bad0808777d1196be
    category: Mittelspannungskabel
featuredImage:
  id: 24
  alt: N2XS2Y scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.866Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:23.866Z'
  url: /media/N2XS2Y-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/N2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
  filename: N2XS2Y-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 47742
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/N2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6744
      filename: N2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/N2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8840
      filename: N2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/N2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 12678
      filename: N2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 24
    alt: N2XS2Y scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:23.866Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:23.866Z'
    url: /media/N2XS2Y-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/N2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
    filename: N2XS2Y-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 47742
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/N2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6744
        filename: N2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/N2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8840
        filename: N2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/N2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 12678
        filename: N2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das N2XS2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC
              60502. Es eignet sich zur Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen,
              im Freien, im Wasser, auf Kabelpritschen und insbesondere im
              Erdreich. Aufgrund seines widerstandsfähigen Mantels wird es
              häufig in Industrieanlagen, Kraftwerken und Schaltstationen
              eingesetzt, wo Stabilität und Langlebigkeit gefordert sind.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
<Block type="productTabs" data={{"content":{"root":{"type":"root","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"}>","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Für Erdverlegung und anspruchsvolle Umgebungen","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"N2XS2Y","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" erfüllt die Normen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"DIN VDE 0276-620","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"HD 620 S2","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"IEC 60502","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Es eignet sich zur ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, auf Kabelpritschen und insbesondere im Erdreich","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Aufgrund seines widerstandsfähigen Mantels wird es häufig in ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Industrieanlagen, Kraftwerken und Schaltstationen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" eingesetzt, wo Stabilität und Langlebigkeit gefordert sind.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Technischer Aufbau","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Der Leiter besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"blankem, mehrdrähtigem Kupfer","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" (Klasse 2), umgeben von einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"inneren Leitschicht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"VPE-Isolierung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" mit festhaftender äußerer Leitschicht. Die Abschirmung erfolgt über eine ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendeln","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Zusätzlich ist das Kabel mit einer ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"leitfähigen Bandierung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" versehen und besitzt einen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"schwarzen PE-Mantel","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" (Typ DMP2), der vor Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb schützt.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Merkmale und Einsatzvorteile","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das N2XS2Y ist ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"erdverlegbar","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"silikon- und cadmiumfrei","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" sowie ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"nicht flammwidrig","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Es ist für Temperaturen bis ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"+90 °C im Betrieb","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"+250 °C im Kurzschlussfall","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" ausgelegt. Dank seines ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"teilentladungsfreien Aufbaus","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und ist besonders gut für Netze mit hoher Belastung und schwieriger Trassenführung geeignet.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"}],"direction":"ltr"}},"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42bad0808777d119777","rows":[{"id":"699de42bad0808777d1196ea","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1196dd","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1196de","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1196df","value":"0,22"},{"id":"699de42bad0808777d1196e0","value":"15,3"},{"id":"699de42bad0808777d1196e1","value":"0,524"},{"id":"699de42bad0808777d1196e2","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1196e3","value":"197"},{"id":"699de42bad0808777d1196e4","value":"187"},{"id":"699de42bad0808777d1196e5","value":"5"},{"id":"699de42bad0808777d1196e6","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1196e7","value":"360"},{"id":"699de42bad0808777d1196e8","value":"24"},{"id":"699de42bad0808777d1196e9","value":"803"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42bad0808777d1196f8","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1196eb","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1196ec","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1196ed","value":"0,24"},{"id":"699de42bad0808777d1196ee","value":"16,3"},{"id":"699de42bad0808777d1196ef","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d1196f0","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1196f1","value":"238"},{"id":"699de42bad0808777d1196f2","value":"220"},{"id":"699de42bad0808777d1196f3","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d1196f4","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1196f5","value":"375"},{"id":"699de42bad0808777d1196f6","value":"25"},{"id":"699de42bad0808777d1196f7","value":"928"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d119706","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1196f9","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1196fa","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1196fb","value":"0,28"},{"id":"699de42bad0808777d1196fc","value":"17,9"},{"id":"699de42bad0808777d1196fd","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d1196fe","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d1196ff","value":"294"},{"id":"699de42bad0808777d119700","value":"268"},{"id":"699de42bad0808777d119701","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d119702","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119703","value":"390"},{"id":"699de42bad0808777d119704","value":"26"},{"id":"699de42bad0808777d119705","value":"1154"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d119714","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119707","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119708","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119709","value":"0,3"},{"id":"699de42bad0808777d11970a","value":"19,4"},{"id":"699de42bad0808777d11970b","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d11970c","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11970d","value":"358"},{"id":"699de42bad0808777d11970e","value":"320"},{"id":"699de42bad0808777d11970f","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d119710","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119711","value":"420"},{"id":"699de42bad0808777d119712","value":"28"},{"id":"699de42bad0808777d119713","value":"1410"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119722","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119715","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119716","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119717","value":"0,34"},{"id":"699de42bad0808777d119718","value":"20,9"},{"id":"699de42bad0808777d119719","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d11971a","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11971b","value":"413"},{"id":"699de42bad0808777d11971c","value":"363"},{"id":"699de42bad0808777d11971d","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d11971e","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11971f","value":"450"},{"id":"699de42bad0808777d119720","value":"30"},{"id":"699de42bad0808777d119721","value":"1682"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d119730","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119723","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119724","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119725","value":"0,36"},{"id":"699de42bad0808777d119726","value":"22,3"},{"id":"699de42bad0808777d119727","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d119728","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119729","value":"468"},{"id":"699de42bad0808777d11972a","value":"405"},{"id":"699de42bad0808777d11972b","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d11972c","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11972d","value":"465"},{"id":"699de42bad0808777d11972e","value":"31"},{"id":"699de42bad0808777d11972f","value":"2025"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d11973e","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119731","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119732","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119733","value":"0,4"},{"id":"699de42bad0808777d119734","value":"23,9"},{"id":"699de42bad0808777d119735","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d119736","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119737","value":"535"},{"id":"699de42bad0808777d119738","value":"456"},{"id":"699de42bad0808777d119739","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d11973a","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11973b","value":"480"},{"id":"699de42bad0808777d11973c","value":"32"},{"id":"699de42bad0808777d11973d","value":"2383"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d11974c","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11973f","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119740","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119741","value":"0,44"},{"id":"699de42bad0808777d119742","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d119743","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d119744","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119745","value":"631"},{"id":"699de42bad0808777d119746","value":"526"},{"id":"699de42bad0808777d119747","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d119748","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119749","value":"525"},{"id":"699de42bad0808777d11974a","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d11974b","value":"2965"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d11975a","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11974d","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11974e","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11974f","value":"0,49"},{"id":"699de42bad0808777d119750","value":"28,8"},{"id":"699de42bad0808777d119751","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d119752","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119753","value":"722"},{"id":"699de42bad0808777d119754","value":"591"},{"id":"699de42bad0808777d119755","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d119756","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119757","value":"555"},{"id":"699de42bad0808777d119758","value":"37"},{"id":"699de42bad0808777d119759","value":"3624"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d119768","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11975b","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11975c","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11975d","value":"0,54"},{"id":"699de42bad0808777d11975e","value":"31,4"},{"id":"699de42bad0808777d11975f","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d119760","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d119761","value":"827"},{"id":"699de42bad0808777d119762","value":"662"},{"id":"699de42bad0808777d119763","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d119764","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119765","value":"600"},{"id":"699de42bad0808777d119766","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d119767","value":"4574"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d119776","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119769","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11976a","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11976b","value":"0,61"},{"id":"699de42bad0808777d11976c","value":"34,6"},{"id":"699de42bad0808777d11976d","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d11976e","value":"3,4"},{"id":"699de42bad0808777d11976f","value":"949"},{"id":"699de42bad0808777d119770","value":"744"},{"id":"699de42bad0808777d119771","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d119772","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119773","value":"645"},{"id":"699de42bad0808777d119774","value":"43"},{"id":"699de42bad0808777d119775","value":"5597"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d1196d0","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d1196d1","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d1196d2","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d3","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d4","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d5","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d6","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d7","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d8","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d1196d9","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1196da","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1196db","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d1196dc","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d1196c7","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d1196c8","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42bad0808777d1196c9","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d1196ca","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d1196cb","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d1196cc","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d1196cd","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d1196ce","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d1196cf","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119828","rows":[{"id":"699de42bad0808777d11979b","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11978e","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11978f","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119790","value":"0,16"},{"id":"699de42bad0808777d119791","value":"19,5"},{"id":"699de42bad0808777d119792","value":"0,524"},{"id":"699de42bad0808777d119793","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119794","value":"200"},{"id":"699de42bad0808777d119795","value":"189"},{"id":"699de42bad0808777d119796","value":"5"},{"id":"699de42bad0808777d119797","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119798","value":"420"},{"id":"699de42bad0808777d119799","value":"28"},{"id":"699de42bad0808777d11979a","value":"948"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42bad0808777d1197a9","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11979c","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11979d","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11979e","value":"0,17"},{"id":"699de42bad0808777d11979f","value":"20,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197a0","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d1197a1","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197a2","value":"239"},{"id":"699de42bad0808777d1197a3","value":"222"},{"id":"699de42bad0808777d1197a4","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197a5","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197a6","value":"435"},{"id":"699de42bad0808777d1197a7","value":"29"},{"id":"699de42bad0808777d1197a8","value":"1078"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d1197b7","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197aa","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197ab","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1197ac","value":"0,19"},{"id":"699de42bad0808777d1197ad","value":"22,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197ae","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d1197af","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197b0","value":"297"},{"id":"699de42bad0808777d1197b1","value":"271"},{"id":"699de42bad0808777d1197b2","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d1197b3","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197b4","value":"465"},{"id":"699de42bad0808777d1197b5","value":"31"},{"id":"699de42bad0808777d1197b6","value":"1315"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d1197c5","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197b8","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197b9","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1197ba","value":"0,21"},{"id":"699de42bad0808777d1197bb","value":"23,6"},{"id":"699de42bad0808777d1197bc","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d1197bd","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197be","value":"361"},{"id":"699de42bad0808777d1197bf","value":"323"},{"id":"699de42bad0808777d1197c0","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d1197c1","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197c2","value":"480"},{"id":"699de42bad0808777d1197c3","value":"32"},{"id":"699de42bad0808777d1197c4","value":"1579"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d1197d3","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197c6","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197c7","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1197c8","value":"0,23"},{"id":"699de42bad0808777d1197c9","value":"25,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197ca","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d1197cb","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197cc","value":"416"},{"id":"699de42bad0808777d1197cd","value":"367"},{"id":"699de42bad0808777d1197ce","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197cf","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197d0","value":"510"},{"id":"699de42bad0808777d1197d1","value":"34"},{"id":"699de42bad0808777d1197d2","value":"1861"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d1197e1","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197d4","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197d5","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1197d6","value":"0,25"},{"id":"699de42bad0808777d1197d7","value":"26,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197d8","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d1197d9","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197da","value":"470"},{"id":"699de42bad0808777d1197db","value":"409"},{"id":"699de42bad0808777d1197dc","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d1197dd","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197de","value":"525"},{"id":"699de42bad0808777d1197df","value":"35"},{"id":"699de42bad0808777d1197e0","value":"2212"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d1197ef","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197e2","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197e3","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1197e4","value":"0,27"},{"id":"699de42bad0808777d1197e5","value":"28,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197e6","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d1197e7","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197e8","value":"538"},{"id":"699de42bad0808777d1197e9","value":"461"},{"id":"699de42bad0808777d1197ea","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d1197eb","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197ec","value":"555"},{"id":"699de42bad0808777d1197ed","value":"37"},{"id":"699de42bad0808777d1197ee","value":"2585"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d1197fd","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197f0","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197f1","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1197f2","value":"0,3"},{"id":"699de42bad0808777d1197f3","value":"30,6"},{"id":"699de42bad0808777d1197f4","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d1197f5","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d1197f6","value":"634"},{"id":"699de42bad0808777d1197f7","value":"532"},{"id":"699de42bad0808777d1197f8","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d1197f9","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1197fa","value":"585"},{"id":"699de42bad0808777d1197fb","value":"39"},{"id":"699de42bad0808777d1197fc","value":"3181"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d11980b","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1197fe","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1197ff","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119800","value":"0,33"},{"id":"699de42bad0808777d119801","value":"33"},{"id":"699de42bad0808777d119802","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d119803","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119804","value":"724"},{"id":"699de42bad0808777d119805","value":"599"},{"id":"699de42bad0808777d119806","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d119807","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119808","value":"630"},{"id":"699de42bad0808777d119809","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d11980a","value":"3763"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d119819","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11980c","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11980d","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11980e","value":"0,36"},{"id":"699de42bad0808777d11980f","value":"35,6"},{"id":"699de42bad0808777d119810","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d119811","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119812","value":"829"},{"id":"699de42bad0808777d119813","value":"671"},{"id":"699de42bad0808777d119814","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d119815","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119816","value":"660"},{"id":"699de42bad0808777d119817","value":"44"},{"id":"699de42bad0808777d119818","value":"4795"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d119827","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11981a","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11981b","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11981c","value":"0,43"},{"id":"699de42bad0808777d11981d","value":"38,8"},{"id":"699de42bad0808777d11981e","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d11981f","value":"5,5"},{"id":"699de42bad0808777d119820","value":"953"},{"id":"699de42bad0808777d119821","value":"754"},{"id":"699de42bad0808777d119822","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d119823","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119824","value":"705"},{"id":"699de42bad0808777d119825","value":"47"},{"id":"699de42bad0808777d119826","value":"5872"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119781","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119782","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119783","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119784","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119785","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119786","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119787","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119788","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119789","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d11978a","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11978b","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11978c","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11978d","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d119778","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42bad0808777d119779","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d11977a","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d11977b","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d11977c","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d11977d","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d11977e","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d11977f","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119780","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42bad0808777d1198cb","rows":[{"id":"699de42bad0808777d11984c","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11983f","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119840","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119841","value":"0,13"},{"id":"699de42bad0808777d119842","value":"25,5"},{"id":"699de42bad0808777d119843","value":"0,387"},{"id":"699de42bad0808777d119844","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119845","value":"241"},{"id":"699de42bad0808777d119846","value":"225"},{"id":"699de42bad0808777d119847","value":"7,1"},{"id":"699de42bad0808777d119848","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119849","value":"510"},{"id":"699de42bad0808777d11984a","value":"34"},{"id":"699de42bad0808777d11984b","value":"1292"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42bad0808777d11985a","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11984d","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11984e","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11984f","value":"0,15"},{"id":"699de42bad0808777d119850","value":"27,1"},{"id":"699de42bad0808777d119851","value":"0,268"},{"id":"699de42bad0808777d119852","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119853","value":"299"},{"id":"699de42bad0808777d119854","value":"274"},{"id":"699de42bad0808777d119855","value":"10"},{"id":"699de42bad0808777d119856","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119857","value":"540"},{"id":"699de42bad0808777d119858","value":"36"},{"id":"699de42bad0808777d119859","value":"1542"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42bad0808777d119868","cells":[{"id":"699de42bad0808777d11985b","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11985c","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11985d","value":"0,16"},{"id":"699de42bad0808777d11985e","value":"28,6"},{"id":"699de42bad0808777d11985f","value":"0,193"},{"id":"699de42bad0808777d119860","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119861","value":"363"},{"id":"699de42bad0808777d119862","value":"327"},{"id":"699de42bad0808777d119863","value":"13,6"},{"id":"699de42bad0808777d119864","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119865","value":"555"},{"id":"699de42bad0808777d119866","value":"37"},{"id":"699de42bad0808777d119867","value":"1817"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42bad0808777d119876","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119869","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d11986a","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d11986b","value":"0,17"},{"id":"699de42bad0808777d11986c","value":"30,1"},{"id":"699de42bad0808777d11986d","value":"0,153"},{"id":"699de42bad0808777d11986e","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11986f","value":"418"},{"id":"699de42bad0808777d119870","value":"371"},{"id":"699de42bad0808777d119871","value":"17,1"},{"id":"699de42bad0808777d119872","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119873","value":"585"},{"id":"699de42bad0808777d119874","value":"39"},{"id":"699de42bad0808777d119875","value":"2110"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42bad0808777d119884","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119877","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119878","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119879","value":"0,19"},{"id":"699de42bad0808777d11987a","value":"31,5"},{"id":"699de42bad0808777d11987b","value":"0,124"},{"id":"699de42bad0808777d11987c","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11987d","value":"472"},{"id":"699de42bad0808777d11987e","value":"414"},{"id":"699de42bad0808777d11987f","value":"21,4"},{"id":"699de42bad0808777d119880","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d119881","value":"600"},{"id":"699de42bad0808777d119882","value":"40"},{"id":"699de42bad0808777d119883","value":"2473"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42bad0808777d119892","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119885","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119886","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119887","value":"0,2"},{"id":"699de42bad0808777d119888","value":"33,1"},{"id":"699de42bad0808777d119889","value":"0,099"},{"id":"699de42bad0808777d11988a","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d11988b","value":"539"},{"id":"699de42bad0808777d11988c","value":"466"},{"id":"699de42bad0808777d11988d","value":"26,4"},{"id":"699de42bad0808777d11988e","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11988f","value":"630"},{"id":"699de42bad0808777d119890","value":"42"},{"id":"699de42bad0808777d119891","value":"2853"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42bad0808777d1198a0","cells":[{"id":"699de42bad0808777d119893","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d119894","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d119895","value":"0,22"},{"id":"699de42bad0808777d119896","value":"35,6"},{"id":"699de42bad0808777d119897","value":"0,075"},{"id":"699de42bad0808777d119898","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d119899","value":"635"},{"id":"699de42bad0808777d11989a","value":"539"},{"id":"699de42bad0808777d11989b","value":"34,3"},{"id":"699de42bad0808777d11989c","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d11989d","value":"660"},{"id":"699de42bad0808777d11989e","value":"44"},{"id":"699de42bad0808777d11989f","value":"3467"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42bad0808777d1198ae","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1198a1","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1198a2","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1198a3","value":"0,24"},{"id":"699de42bad0808777d1198a4","value":"38"},{"id":"699de42bad0808777d1198a5","value":"0,06"},{"id":"699de42bad0808777d1198a6","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1198a7","value":"725"},{"id":"699de42bad0808777d1198a8","value":"606"},{"id":"699de42bad0808777d1198a9","value":"42,9"},{"id":"699de42bad0808777d1198aa","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1198ab","value":"705"},{"id":"699de42bad0808777d1198ac","value":"47"},{"id":"699de42bad0808777d1198ad","value":"4164"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42bad0808777d1198bc","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1198af","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1198b0","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1198b1","value":"0,26"},{"id":"699de42bad0808777d1198b2","value":"40,6"},{"id":"699de42bad0808777d1198b3","value":"0,047"},{"id":"699de42bad0808777d1198b4","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1198b5","value":"831"},{"id":"699de42bad0808777d1198b6","value":"680"},{"id":"699de42bad0808777d1198b7","value":"57,2"},{"id":"699de42bad0808777d1198b8","value":"2,1"},{"id":"699de42bad0808777d1198b9","value":"735"},{"id":"699de42bad0808777d1198ba","value":"49"},{"id":"699de42bad0808777d1198bb","value":"5131"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42bad0808777d1198ca","cells":[{"id":"699de42bad0808777d1198bd","value":"Cu"},{"id":"699de42bad0808777d1198be","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1198bf","value":"0,29"},{"id":"699de42bad0808777d1198c0","value":"43,8"},{"id":"699de42bad0808777d1198c1","value":"0,037"},{"id":"699de42bad0808777d1198c2","value":"8"},{"id":"699de42bad0808777d1198c3","value":"953"},{"id":"699de42bad0808777d1198c4","value":"765"},{"id":"699de42bad0808777d1198c5","value":"71,4"},{"id":"699de42bad0808777d1198c6","value":"2,4"},{"id":"699de42bad0808777d1198c7","value":"795"},{"id":"699de42bad0808777d1198c8","value":"53"},{"id":"699de42bad0808777d1198c9","value":"6234"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42bad0808777d119832","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42bad0808777d119833","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42bad0808777d119834","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119835","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119836","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42bad0808777d119837","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d119838","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42bad0808777d119839","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42bad0808777d11983a","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42bad0808777d11983b","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11983c","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11983d","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42bad0808777d11983e","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42bad0808777d119829","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42bad0808777d11982a","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42bad0808777d11982b","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42bad0808777d11982c","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d11982d","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d11982e","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d11982f","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d119830","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d119831","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42bad0808777d1196bf","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42bad0808777d1196c0","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42bad0808777d1196c1","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42bad0808777d1196c2","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42bad0808777d1196c3","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42bad0808777d1196c4","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42bad0808777d1196c5","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"},{"id":"699de42bad0808777d1196c6","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb35"}} />

