---
title: NA2XS(FL)2Y
sku: NA2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  The NA2XS(FL)2Y cable is a high-performance high-voltage cable with an
  aluminum conductor, XLPE insulation, and a waterproof PE sheath. It offers
  high operational reliability and is specifically designed for underground and
  demanding route installations.
categories:
  - High Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/06/NA2XSFL2Y-3-scaled.webp
application: >
  The NA2XS(FL)2Y meets the requirements of IEC 60840 and is suitable for installation
  in the ground, in cable ducts, indoors, in pipes, and outdoors. It is manufactured
  based on project specifications and is particularly used in transmission networks,
  utility infrastructures, and substations where safety and durability are top
  priorities.
locale: en
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "15.3",
            "0.868",
            "3.4",
            "160",
            "145",
            "3.3",
            "2.1",
            "500",
            "25",
            "643"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "16.4",
            "0.641",
            "3.4",
            "183",
            "171",
            "4.7",
            "2.1",
            "520",
            "26",
            "712"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.443",
            "3.4",
            "228",
            "208",
            "6.6",
            "2.1",
            "405",
            "27",
            "796"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.31",
            "19.4",
            "0.32",
            "3.4",
            "278",
            "248",
            "9",
            "2.1",
            "580",
            "29",
            "902"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.34",
            "20.9",
            "0.253",
            "3.4",
            "321",
            "283",
            "11.3",
            "2.1",
            "600",
            "30",
            "1009"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "22.3",
            "0.206",
            "3.4",
            "364",
            "315",
            "14.2",
            "2.1",
            "640",
            "32",
            "1193"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "23.9",
            "0.164",
            "3.4",
            "418",
            "357",
            "17.5",
            "2.1",
            "660",
            "33",
            "1341"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.44",
            "26.2",
            "0.125",
            "3.4",
            "494",
            "413",
            "22.7",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "1546"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.48",
            "28.3",
            "0.1",
            "3.4",
            "568",
            "466",
            "28.4",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1797"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.54",
            "31.4",
            "0.0778",
            "3.4",
            "660",
            "529",
            "37.8",
            "2.1",
            "820",
            "41",
            "2222"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.61",
            "34.6",
            "0.0605",
            "3.4",
            "767",
            "602",
            "47.3",
            "2.1",
            "880",
            "44",
            "2599"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.67",
            "38",
            "0.0469",
            "3.4",
            "861",
            "690",
            "59.6",
            "2.1",
            "940",
            "47",
            "3062"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.76",
            "42.3",
            "0.0367",
            "3.4",
            "976",
            "764",
            "75.6",
            "2.4",
            "1040",
            "52",
            "3686"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.84",
            "46.2",
            "0.0291",
            "3.4",
            "1187",
            "852",
            "94",
            "2.4",
            "1120",
            "56",
            "4372"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.17",
            "20.6",
            "0.641",
            "5.5",
            "185",
            "172",
            "4.7",
            "2.1",
            "600",
            "30",
            "876"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.19",
            "22.1",
            "0.443",
            "5.5",
            "231",
            "210",
            "6.6",
            "2.1",
            "640",
            "32",
            "982"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.21",
            "23.6",
            "0.32",
            "5.5",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2.1",
            "660",
            "33",
            "1101"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.253",
            "5.5",
            "323",
            "285",
            "11.3",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1217"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.206",
            "5.5",
            "366",
            "319",
            "14.2",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "1412"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.164",
            "5.5",
            "420",
            "361",
            "17.5",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1568"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.3",
            "30.4",
            "0.125",
            "5.5",
            "496",
            "417",
            "22.7",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "1792"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "32.5",
            "0.1",
            "5.5",
            "569",
            "471",
            "28.4",
            "2.1",
            "840",
            "42",
            "2020"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.078",
            "5.5",
            "660",
            "535",
            "37.8",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "2493"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "5.5",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "2903"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/50",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "5.5",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "3059"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.44",
            "42.2",
            "0.047",
            "5.5",
            "866",
            "705",
            "59.6",
            "2.4",
            "780",
            "52",
            "3383"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.49",
            "46.5",
            "0.037",
            "5.5",
            "984",
            "767",
            "75.6",
            "2.4",
            "840",
            "56",
            "3858"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.55",
            "50.4",
            "0.0291",
            "5.5",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2.4",
            "1220",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.13",
            "25.6",
            "0.641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4.7",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6.6",
            "2.1",
            "740",
            "37",
            "1213"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1339"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11.3",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "1463"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14.2",
            "2.1",
            "820",
            "41",
            "1660"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17.5",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "1837"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "35.4",
            "0.125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22.7",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "2049"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.24",
            "37.5",
            "0.1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28.4",
            "2.1",
            "940",
            "47",
            "2336"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "40.6",
            "0.0778",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37.8",
            "2.1",
            "1000",
            "50",
            "2842"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.0605",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47.3",
            "2.4",
            "1080",
            "54",
            "3269"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "47.2",
            "0.0469",
            "8",
            "866",
            "692",
            "59.6",
            "2.4",
            "1120",
            "56",
            "3590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "51.5",
            "0.0367",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75.6",
            "2.4",
            "1200",
            "60",
            "4284"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.39",
            "55.4",
            "0.0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2.4",
            "1340",
            "67",
            "5327"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="443" data-end="505">Ideal for high-voltage applications underground and outdoors</h3>
<p data-start="507" data-end="867">The <strong data-start="511" data-end="526">NA2XS(FL)2Y</strong> meets the requirements of <strong data-start="557" data-end="570">IEC 60840</strong> and is suitable for <strong data-start="595" data-end="669">installation in the ground, in cable ducts, indoors, in pipes, and outdoors</strong>. It is manufactured based on project specifications and is particularly used in <strong data-start="725" data-end="798">transmission networks, utility infrastructures, and substations</strong> where safety and durability are top priorities.</p>
<h3 data-start="869" data-end="904">Structure and technical features</h3>
<p data-start="906" data-end="1465">At its core, the cable features a <strong data-start="927" data-end="975">compacted, multi-stranded aluminum conductor</strong> according to <strong data-start="981" data-end="994">IEC 60228</strong>, embedded in a <strong data-start="1016" data-end="1043">conductive inner layer</strong>, an <strong data-start="1050" data-end="1068">XLPE insulation</strong>, and a <strong data-start="1078" data-end="1128">fully bonded, extruded outer layer</strong>. The combination of a <strong data-start="1150" data-end="1177">water-swellable tape</strong>, <strong data-start="1179" data-end="1219">copper shielding with an open helix</strong>, and an additional <strong data-start="1239" data-end="1263">water-swellable wrap</strong> effectively protects the cable from moisture ingress. The black <strong data-start="1336" data-end="1396">PE sheath with firmly bonded aluminum tape (Alucopo)</strong> serves as both mechanical protection and a <strong data-start="1444" data-end="1464">transverse water barrier</strong>.</p>
<h3 data-start="1467" data-end="1505">Properties and application benefits</h3>
<p data-start="1507" data-end="1827">The NA2XS(FL)2Y is <strong data-start="1527" data-end="1543">suitable for direct burial</strong>, <strong data-start="1545" data-end="1569">mechanically robust</strong>, and offers excellent operational safety due to its <strong data-start="1594" data-end="1625">partial discharge-free design</strong> and water-repellent construction. It is configured project-specifically and can be used flexibly – from urban energy projects to large industrial installations.</p>
</section>

</ProductTabs>
