---
title: NA2XY
sku: NA2XY-low-voltage-cables
slug: na2xy
description: >
 Das NA2XY Kabel ist ein robustes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter,
 PE-Isolation und PVC-Mantel. Es ist für feste Verlegung unter erhöhter
 mechanischer Belastung konzipiert und eignet sich besonders für
 Energieverteilungen in industriellen und öffentlichen Versorgungsnetzen.
categories:
 - id: 699de42ead0808777d11ada5
 category: Niederspannungskabel
featuredImage:
 id: 35
 alt: NA2XY scaled
 caption: null
 updatedAt: '2026-02-24T17:47:26.753Z'
 createdAt: '2026-02-24T17:47:26.753Z'
 url: /media/NA2XY-scaled-5.webp
 thumbnailURL: /media/NA2XY-scaled-5-600x125.webp
 filename: NA2XY-scaled-5.webp
 mimeType: image/webp
 filesize: 30046
 width: 2560
 height: 533
 focalX: 50
 focalY: 50
 sizes:
 thumbnail:
 url: /media/NA2XY-scaled-5-600x125.webp
 width: 600
 height: 125
 mimeType: image/webp
 filesize: 3770
 filename: NA2XY-scaled-5-600x125.webp
 card:
 url: /media/NA2XY-scaled-5-768x160.webp
 width: 768
 height: 160
 mimeType: image/webp
 filesize: 5216
 filename: NA2XY-scaled-5-768x160.webp
 tablet:
 url: /media/NA2XY-scaled-5-1024x213.webp
 width: 1024
 height: 213
 mimeType: image/webp
 filesize: 7478
 filename: NA2XY-scaled-5-1024x213.webp
images:
 - id: 35
 alt: NA2XY scaled
 caption: null
 updatedAt: '2026-02-24T17:47:26.753Z'
 createdAt: '2026-02-24T17:47:26.753Z'
 url: /media/NA2XY-scaled-5.webp
 thumbnailURL: /media/NA2XY-scaled-5-600x125.webp
 filename: NA2XY-scaled-5.webp
 mimeType: image/webp
 filesize: 30046
 width: 2560
 height: 533
 focalX: 50
 focalY: 50
 sizes:
 thumbnail:
 url: /media/NA2XY-scaled-5-600x125.webp
 width: 600
 height: 125
 mimeType: image/webp
 filesize: 3770
 filename: NA2XY-scaled-5-600x125.webp
 card:
 url: /media/NA2XY-scaled-5-768x160.webp
 width: 768
 height: 160
 mimeType: image/webp
 filesize: 5216
 filename: NA2XY-scaled-5-768x160.webp
 tablet:
 url: /media/NA2XY-scaled-5-1024x213.webp
 width: 1024
 height: 213
 mimeType: image/webp
 filesize: 7478
 filename: NA2XY-scaled-5-1024x213.webp
application:
 root:
 type: root
 format: ''
 indent: 0
 version: 1
 children:
 - type: paragraph
 format: ''
 indent: 0
 version: 1
 children:
 - mode: normal
 text: >-
 Das NA2XY entspricht der Norm DIN VDE 0276-603 (HD 603) und ist
 ideal für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im
 Freien, im Wasser oder im Erdreich geeignet. Typische Einsatzorte
 sind Kraftwerke, Industrieanlagen, Schaltanlagen sowie Ortsnetze,
 bei denen mechanische Belastung im Betrieb berücksichtigt werden
 muss.
 type: text
 style: ''
 detail: 0
 format: 0
 version: 1
 direction: ltr
 direction: ltr
_status: published
---
<Block type="productTabs" data={{"content":{"root":{"type":"root","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"}>","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Für anspruchsvolle Netzanwendungen","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"NA2XY","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" entspricht der Norm ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"DIN VDE 0276-603 (HD 603)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und ist ideal für die feste Verlegung in ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser oder im Erdreich","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" geeignet. Typische Einsatzorte sind ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Kraftwerke, Industrieanlagen, Schaltanlagen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" sowie ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Ortsnetze","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", bei denen mechanische Belastung im Betrieb berücksichtigt werden muss.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Technischer Aufbau","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Der Leiter besteht aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Aluminium","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", verfügbar als rund oder rund mehrdrähtig (RM). Die Adern sind mit ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"PE (Polyethylen) isoliert","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", was dem Kabel eine sehr gute elektrische Isolation und hohe thermische Belastbarkeit verleiht. Der schwarze ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"PVC-Mantel","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" ist ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"UV-beständig","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Umgebungseinflüssen.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Einsatzbereiche","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"NA2XY Kabel sind die richtige Wahl für ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"stabile Energieverteilungen unter mechanisch anspruchsvollen Bedingungen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Sie bieten eine wirtschaftliche, langlebige Lösung für Netzbetreiber, Industrie und Anlagenbauer, die auf bewährte Technik und hohe Belastbarkeit setzen.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"}],"direction":"ltr"}},"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42ead0808777d11afb0","rows":[{"id":"699de42ead0808777d11adc9","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11adc1","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11adc2","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11adc3","value":"1,91"},{"id":"699de42ead0808777d11adc4","value":"0,7"},{"id":"699de42ead0808777d11adc5","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11adc6","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11adc7","value":"10"},{"id":"699de42ead0808777d11adc8","value":"136"}],"configuration":"1x16"},{"id":"699de42ead0808777d11add2","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11adca","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11adcb","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11adcc","value":"1,2"},{"id":"699de42ead0808777d11adcd","value":"0,9"},{"id":"699de42ead0808777d11adce","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11adcf","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11add0","value":"12"},{"id":"699de42ead0808777d11add1","value":"182"}],"configuration":"1x25"},{"id":"699de42ead0808777d11addb","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11add3","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11add4","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11add5","value":"0,868"},{"id":"699de42ead0808777d11add6","value":"0,9"},{"id":"699de42ead0808777d11add7","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11add8","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11add9","value":"13"},{"id":"699de42ead0808777d11adda","value":"222"}],"configuration":"1x35"},{"id":"699de42ead0808777d11ade4","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11addc","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11addd","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11adde","value":"0,641"},{"id":"699de42ead0808777d11addf","value":"1"},{"id":"699de42ead0808777d11ade0","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ade1","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ade2","value":"14"},{"id":"699de42ead0808777d11ade3","value":"275"}],"configuration":"1x50"},{"id":"699de42ead0808777d11aded","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ade5","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ade6","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ade7","value":"0,443"},{"id":"699de42ead0808777d11ade8","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11ade9","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11adea","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11adeb","value":"16"},{"id":"699de42ead0808777d11adec","value":"358"}],"configuration":"1x70"},{"id":"699de42ead0808777d11adf6","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11adee","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11adef","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11adf0","value":"0,32"},{"id":"699de42ead0808777d11adf1","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11adf2","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11adf3","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11adf4","value":"18"},{"id":"699de42ead0808777d11adf5","value":"448"}],"configuration":"1x95"},{"id":"699de42ead0808777d11adff","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11adf7","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11adf8","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11adf9","value":"0,253"},{"id":"699de42ead0808777d11adfa","value":"1,2"},{"id":"699de42ead0808777d11adfb","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11adfc","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11adfd","value":"20"},{"id":"699de42ead0808777d11adfe","value":"538"}],"configuration":"1x120"},{"id":"699de42ead0808777d11ae08","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae00","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae01","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ae02","value":"0,206"},{"id":"699de42ead0808777d11ae03","value":"1,4"},{"id":"699de42ead0808777d11ae04","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ae05","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae06","value":"22"},{"id":"699de42ead0808777d11ae07","value":"654"}],"configuration":"1x150"},{"id":"699de42ead0808777d11ae11","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae09","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae0a","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ae0b","value":"0,164"},{"id":"699de42ead0808777d11ae0c","value":"1,6"},{"id":"699de42ead0808777d11ae0d","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ae0e","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae0f","value":"24"},{"id":"699de42ead0808777d11ae10","value":"797"}],"configuration":"1x185"},{"id":"699de42ead0808777d11ae1a","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae12","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae13","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ae14","value":"0,125"},{"id":"699de42ead0808777d11ae15","value":"1,7"},{"id":"699de42ead0808777d11ae16","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ae17","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae18","value":"26"},{"id":"699de42ead0808777d11ae19","value":"991"}],"configuration":"1x240"},{"id":"699de42ead0808777d11ae23","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae1b","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae1c","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ae1d","value":"0,1"},{"id":"699de42ead0808777d11ae1e","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ae1f","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ae20","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae21","value":"29"},{"id":"699de42ead0808777d11ae22","value":"1194"}],"configuration":"1x300"},{"id":"699de42ead0808777d11ae2c","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae24","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae25","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ae26","value":"0,0778"},{"id":"699de42ead0808777d11ae27","value":"2"},{"id":"699de42ead0808777d11ae28","value":"1,9"},{"id":"699de42ead0808777d11ae29","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae2a","value":"32"},{"id":"699de42ead0808777d11ae2b","value":"1504"}],"configuration":"1x400"},{"id":"699de42ead0808777d11ae35","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae2d","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae2e","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11ae2f","value":"0,0605"},{"id":"699de42ead0808777d11ae30","value":"2,2"},{"id":"699de42ead0808777d11ae31","value":"2"},{"id":"699de42ead0808777d11ae32","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae33","value":"36"},{"id":"699de42ead0808777d11ae34","value":"1889"}],"configuration":"1x500"},{"id":"699de42ead0808777d11ae59","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae51","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae52","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae53","value":"0,641"},{"id":"699de42ead0808777d11ae54","value":"1"},{"id":"699de42ead0808777d11ae55","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11ae56","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae57","value":"26"},{"id":"699de42ead0808777d11ae58","value":"955"}],"configuration":"3x50"},{"id":"699de42ead0808777d11ae62","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae5a","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae5b","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae5c","value":"0,443"},{"id":"699de42ead0808777d11ae5d","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11ae5e","value":"1,9"},{"id":"699de42ead0808777d11ae5f","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae60","value":"30"},{"id":"699de42ead0808777d11ae61","value":"1274"}],"configuration":"3x70"},{"id":"699de42ead0808777d11ae6b","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae63","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae64","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae65","value":"0,32"},{"id":"699de42ead0808777d11ae66","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11ae67","value":"2"},{"id":"699de42ead0808777d11ae68","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae69","value":"33"},{"id":"699de42ead0808777d11ae6a","value":"1584"}],"configuration":"3x95"},{"id":"699de42ead0808777d11ae74","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae6c","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae6d","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae6e","value":"0,253"},{"id":"699de42ead0808777d11ae6f","value":"1,2"},{"id":"699de42ead0808777d11ae70","value":"2,1"},{"id":"699de42ead0808777d11ae71","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae72","value":"39"},{"id":"699de42ead0808777d11ae73","value":"1951"}],"configuration":"3x120"},{"id":"699de42ead0808777d11ae7d","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae75","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae76","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae77","value":"0,206"},{"id":"699de42ead0808777d11ae78","value":"1,4"},{"id":"699de42ead0808777d11ae79","value":"2,3"},{"id":"699de42ead0808777d11ae7a","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae7b","value":"41"},{"id":"699de42ead0808777d11ae7c","value":"2354"}],"configuration":"3x150"},{"id":"699de42ead0808777d11ae86","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae7e","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae7f","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae80","value":"0,164"},{"id":"699de42ead0808777d11ae81","value":"1,6"},{"id":"699de42ead0808777d11ae82","value":"2,4"},{"id":"699de42ead0808777d11ae83","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae84","value":"45"},{"id":"699de42ead0808777d11ae85","value":"2832"}],"configuration":"3x185"},{"id":"699de42ead0808777d11ae8f","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11ae87","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11ae88","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11ae89","value":"0,125"},{"id":"699de42ead0808777d11ae8a","value":"1,7"},{"id":"699de42ead0808777d11ae8b","value":"2,6"},{"id":"699de42ead0808777d11ae8c","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ae8d","value":"51"},{"id":"699de42ead0808777d11ae8e","value":"3597"}],"configuration":"3x240"},{"id":"699de42ead0808777d11aeaa","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aea2","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aea3","value":"SM/RE"},{"id":"699de42ead0808777d11aea4","value":"0,641"},{"id":"699de42ead0808777d11aea5","value":"1.0/0.9"},{"id":"699de42ead0808777d11aea6","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11aea7","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aea8","value":"29"},{"id":"699de42ead0808777d11aea9","value":"1142"}],"configuration":"3x50+25"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb3","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aeab","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aeac","value":"SM/RE"},{"id":"699de42ead0808777d11aead","value":"0,443"},{"id":"699de42ead0808777d11aeae","value":"1.1/0.9"},{"id":"699de42ead0808777d11aeaf","value":"1,9"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb0","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb1","value":"33"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb2","value":"1509"}],"configuration":"3x70+35"},{"id":"699de42ead0808777d11aebc","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aeb4","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb5","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb6","value":"0,32"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb7","value":"1.1/1.0"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb8","value":"2,1"},{"id":"699de42ead0808777d11aeb9","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aeba","value":"37"},{"id":"699de42ead0808777d11aebb","value":"1859"}],"configuration":"3x95+50"},{"id":"699de42ead0808777d11aec5","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aebd","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aebe","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11aebf","value":"0,253"},{"id":"699de42ead0808777d11aec0","value":"1.2/1.1"},{"id":"699de42ead0808777d11aec1","value":"2,2"},{"id":"699de42ead0808777d11aec2","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aec3","value":"40"},{"id":"699de42ead0808777d11aec4","value":"2245"}],"configuration":"3x120+70"},{"id":"699de42ead0808777d11aece","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aec6","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aec7","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11aec8","value":"0,206"},{"id":"699de42ead0808777d11aec9","value":"1.4/1.1"},{"id":"699de42ead0808777d11aeca","value":"2,3"},{"id":"699de42ead0808777d11aecb","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aecc","value":"45"},{"id":"699de42ead0808777d11aecd","value":"2720"}],"configuration":"3x150+70"},{"id":"699de42ead0808777d11aed7","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aecf","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aed0","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11aed1","value":"0,164"},{"id":"699de42ead0808777d11aed2","value":"1.6/1.1"},{"id":"699de42ead0808777d11aed3","value":"2,5"},{"id":"699de42ead0808777d11aed4","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aed5","value":"49"},{"id":"699de42ead0808777d11aed6","value":"3310"}],"configuration":"3x185+95"},{"id":"699de42ead0808777d11aee0","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aed8","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aed9","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11aeda","value":"0,125"},{"id":"699de42ead0808777d11aedb","value":"1.7/1.2"},{"id":"699de42ead0808777d11aedc","value":"2,7"},{"id":"699de42ead0808777d11aedd","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aede","value":"56"},{"id":"699de42ead0808777d11aedf","value":"4202"}],"configuration":"3x240+120"},{"id":"699de42ead0808777d11aee9","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aee1","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aee2","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11aee3","value":"1,91"},{"id":"699de42ead0808777d11aee4","value":"0,7"},{"id":"699de42ead0808777d11aee5","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11aee6","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11aee7","value":"21"},{"id":"699de42ead0808777d11aee8","value":"611"}],"configuration":"4x16"},{"id":"699de42ead0808777d11af04","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11aefc","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11aefd","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11aefe","value":"0,868"},{"id":"699de42ead0808777d11aeff","value":"0,9"},{"id":"699de42ead0808777d11af00","value":"1,8"},{"id":"699de42ead0808777d11af01","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af02","value":"26"},{"id":"699de42ead0808777d11af03","value":"960"}],"configuration":"4x35"},{"id":"699de42ead0808777d11af0d","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af05","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af06","value":"RMV"},{"id":"699de42ead0808777d11af07","value":"0,641"},{"id":"699de42ead0808777d11af08","value":"1"},{"id":"699de42ead0808777d11af09","value":"1,9"},{"id":"699de42ead0808777d11af0a","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af0b","value":"32"},{"id":"699de42ead0808777d11af0c","value":"1385"}],"configuration":"4x50"},{"id":"699de42ead0808777d11af1f","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af17","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af18","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11af19","value":"0,641"},{"id":"699de42ead0808777d11af1a","value":"1"},{"id":"699de42ead0808777d11af1b","value":"1,9"},{"id":"699de42ead0808777d11af1c","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af1d","value":"29"},{"id":"699de42ead0808777d11af1e","value":"1192"}],"configuration":"4x50"},{"id":"699de42ead0808777d11af3a","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af32","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af33","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11af34","value":"0,32"},{"id":"699de42ead0808777d11af35","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11af36","value":"2,1"},{"id":"699de42ead0808777d11af37","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af38","value":"37"},{"id":"699de42ead0808777d11af39","value":"2012"}],"configuration":"4x95"},{"id":"699de42ead0808777d11af55","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af4d","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af4e","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11af4f","value":"0,206"},{"id":"699de42ead0808777d11af50","value":"1,4"},{"id":"699de42ead0808777d11af51","value":"2,4"},{"id":"699de42ead0808777d11af52","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af53","value":"46"},{"id":"699de42ead0808777d11af54","value":"3007"}],"configuration":"4x150"},{"id":"699de42ead0808777d11af70","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af68","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af69","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11af6a","value":"0,125"},{"id":"699de42ead0808777d11af6b","value":"1,7"},{"id":"699de42ead0808777d11af6c","value":"2,8"},{"id":"699de42ead0808777d11af6d","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af6e","value":"57"},{"id":"699de42ead0808777d11af6f","value":"4648"}],"configuration":"4x240"},{"id":"699de42ead0808777d11af94","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af8c","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af8d","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11af8e","value":"0,641"},{"id":"699de42ead0808777d11af8f","value":"1"},{"id":"699de42ead0808777d11af90","value":"2"},{"id":"699de42ead0808777d11af91","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af92","value":"33"},{"id":"699de42ead0808777d11af93","value":"1543"}],"configuration":"5x50"},{"id":"699de42ead0808777d11af9d","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af95","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af96","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11af97","value":"0,443"},{"id":"699de42ead0808777d11af98","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11af99","value":"2,1"},{"id":"699de42ead0808777d11af9a","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11af9b","value":"38"},{"id":"699de42ead0808777d11af9c","value":"2030"}],"configuration":"5x70"},{"id":"699de42ead0808777d11afa6","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11af9e","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11af9f","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11afa0","value":"0,32"},{"id":"699de42ead0808777d11afa1","value":"1,1"},{"id":"699de42ead0808777d11afa2","value":"2,3"},{"id":"699de42ead0808777d11afa3","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11afa4","value":"42"},{"id":"699de42ead0808777d11afa5","value":"2604"}],"configuration":"5x95"},{"id":"699de42ead0808777d11afaf","cells":[{"id":"699de42ead0808777d11afa7","value":"Al"},{"id":"699de42ead0808777d11afa8","value":"SM"},{"id":"699de42ead0808777d11afa9","value":"0,253"},{"id":"699de42ead0808777d11afaa","value":"1,2"},{"id":"699de42ead0808777d11afab","value":"2,4"},{"id":"699de42ead0808777d11afac","value":"12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11afad","value":"47"},{"id":"699de42ead0808777d11afae","value":"3159"}],"configuration":"5x120"}],"columns":[{"id":"699de42ead0808777d11adb9","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42ead0808777d11adba","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42ead0808777d11adbb","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42ead0808777d11adbc","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42ead0808777d11adbd","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42ead0808777d11adbe","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42ead0808777d11adbf","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42ead0808777d11adc0","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42ead0808777d11adb0","label":"Spannung","value":"0.6/1 kV"},{"id":"699de42ead0808777d11adb1","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"4"},{"id":"699de42ead0808777d11adb2","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42ead0808777d11adb3","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"90"},{"id":"699de42ead0808777d11adb4","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"250"},{"id":"699de42ead0808777d11adb5","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42ead0808777d11adb6","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42ead0808777d11adb7","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42ead0808777d11adb8","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"IEC 60332-1-2"}],"voltageLabel":"0.6/1 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42ead0808777d11ada6","unit":"mm","label":"Biegeradius (mm)","value":"15/12xD"},{"id":"699de42ead0808777d11ada7","unit":"","label":"CPR class","value":"Eca"},{"id":"699de42ead0808777d11ada8","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"90"},{"id":"699de42ead0808777d11ada9","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"250"},{"id":"699de42ead0808777d11adaa","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42ead0808777d11adab","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-5"},{"id":"699de42ead0808777d11adac","unit":"kV","label":"Nennspannung (kV)","value":"0.6/1"},{"id":"699de42ead0808777d11adad","unit":"kV","label":"Prüfspannung (kV)","value":"4"},{"id":"699de42ead0808777d11adae","unit":"","label":"Self-extinguishing of single cable","value":"IEC 60332-1-2"},{"id":"699de42ead0808777d11adaf","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb2a"}}} />

