---
title: NA2XS2Y
sku: NA2XS2Y-medium-voltage-cables
slug: na2xs2y
description: >
  Das NA2XS2Y Kabel ist ein hoch belastbares Mittelspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es eignet
  sich hervorragend für erdverlegte Anwendungen und überzeugt durch thermische
  Belastbarkeit, mechanische Robustheit und teilentladungsfreien Aufbau.
categories:
  - id: 699de42cad0808777d119d90
    category: Mittelspannungskabel
featuredImage:
  id: 28
  alt: NA2XS2Y scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:24.829Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:24.828Z'
  url: /media/NA2XS2Y-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/NA2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
  filename: NA2XS2Y-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 47632
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/NA2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6488
      filename: NA2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/NA2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8680
      filename: NA2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/NA2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 12372
      filename: NA2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 28
    alt: NA2XS2Y scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:24.829Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:24.828Z'
    url: /media/NA2XS2Y-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/NA2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
    filename: NA2XS2Y-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 47632
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/NA2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6488
        filename: NA2XS2Y-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/NA2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8680
        filename: NA2XS2Y-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/NA2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 12372
        filename: NA2XS2Y-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das NA2XS2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC
              60502 und ist speziell für die feste Verlegung in Innenräumen,
              Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser ausgelegt. Es
              findet seinen Einsatz in Industrieanlagen, Schaltstationen und
              Kraftwerken, besonders dort, wo das Kabel beim Verlegen oder im
              Betrieb mechanisch stark beansprucht wird.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
<Block type="productTabs" data={{"content":{"root":{"type":"root","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"}>","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Für raue Umgebungen und intensive Belastung","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"NA2XS2Y","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" erfüllt die Normen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"DIN VDE 0276-620","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"HD 620 S2","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"IEC 60502","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und ist speziell für die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" ausgelegt. Es findet seinen Einsatz in ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Industrieanlagen, Schaltstationen und Kraftwerken","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", besonders dort, wo das Kabel beim Verlegen oder im Betrieb ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"mechanisch stark beansprucht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" wird.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Aufbau und technische Merkmale","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Das Kabel ist mit einem ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"mehrdrähtigen Aluminiumleiter","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" (Kl. 2 nach DIN VDE 0295 / IEC 60228) ausgestattet. Die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"VPE-Isolation","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" (Typ DIX8) ist untrennbar mit der ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"äußeren Leitschicht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" verbunden und sorgt gemeinsam mit der ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"inneren Leitschicht","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" für einen ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"teilentladungsfreien Betrieb","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Die ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Abschirmung","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" erfolgt über eine Umspinnung aus Kupferdrähten mit Querleitwendeln. Der Außenmantel aus ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"schwarzem PE (Typ DMP2)","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" schützt vor Feuchtigkeit, mechanischem Druck und chemischen Einflüssen – allerdings ohne Flammwidrigkeit.","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"tag":"h4","type":"heading","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"Besondere Eigenschaften und Einsatzvorteile","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"},{"type":"paragraph","format":"","indent":0,"version":1,"children":[{"mode":"normal","text":"NA2XS2Y ist ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"erdverlegbar","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" und für den Einsatz ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"bei Temperaturen ab -20 °C","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":" geeignet. Es ist ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"silikon- und cadmiumfrei","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen und erreicht eine ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"Betriebstemperatur von bis zu +90 °C","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":", im Kurzschlussfall sogar bis ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"+250 °C","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":". Der schwarze PE-Mantel macht das Kabel zur ","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1},{"mode":"normal","text":"ideal belastbaren Lösung für dauerhafte, unterirdische Mittelspannungsinstallationen","type":"text","style":"","detail":0,"format":1,"version":1},{"mode":"normal","text":".","type":"text","style":"","detail":0,"format":0,"version":1}],"direction":"ltr"}],"direction":"ltr"}},"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42cad0808777d119e73","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119dbc","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119daf","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119db0","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119db1","value":"0,22"},{"id":"699de42cad0808777d119db2","value":"15,3"},{"id":"699de42cad0808777d119db3","value":"0,868"},{"id":"699de42cad0808777d119db4","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119db5","value":"153"},{"id":"699de42cad0808777d119db6","value":"145"},{"id":"699de42cad0808777d119db7","value":"3,3"},{"id":"699de42cad0808777d119db8","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119db9","value":"345"},{"id":"699de42cad0808777d119dba","value":"23"},{"id":"699de42cad0808777d119dbb","value":"563"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42cad0808777d119dca","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119dbd","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119dbe","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119dbf","value":"0,25"},{"id":"699de42cad0808777d119dc0","value":"16,4"},{"id":"699de42cad0808777d119dc1","value":"0,641"},{"id":"699de42cad0808777d119dc2","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119dc3","value":"183"},{"id":"699de42cad0808777d119dc4","value":"171"},{"id":"699de42cad0808777d119dc5","value":"4,7"},{"id":"699de42cad0808777d119dc6","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119dc7","value":"375"},{"id":"699de42cad0808777d119dc8","value":"25"},{"id":"699de42cad0808777d119dc9","value":"624"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119dd8","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119dcb","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119dcc","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119dcd","value":"0,28"},{"id":"699de42cad0808777d119dce","value":"17,9"},{"id":"699de42cad0808777d119dcf","value":"0,443"},{"id":"699de42cad0808777d119dd0","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119dd1","value":"228"},{"id":"699de42cad0808777d119dd2","value":"208"},{"id":"699de42cad0808777d119dd3","value":"6,6"},{"id":"699de42cad0808777d119dd4","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119dd5","value":"390"},{"id":"699de42cad0808777d119dd6","value":"26"},{"id":"699de42cad0808777d119dd7","value":"707"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119de6","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119dd9","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119dda","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ddb","value":"0,31"},{"id":"699de42cad0808777d119ddc","value":"19,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ddd","value":"0,32"},{"id":"699de42cad0808777d119dde","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ddf","value":"278"},{"id":"699de42cad0808777d119de0","value":"248"},{"id":"699de42cad0808777d119de1","value":"9"},{"id":"699de42cad0808777d119de2","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119de3","value":"420"},{"id":"699de42cad0808777d119de4","value":"28"},{"id":"699de42cad0808777d119de5","value":"808"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119df4","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119de7","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119de8","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119de9","value":"0,34"},{"id":"699de42cad0808777d119dea","value":"20,9"},{"id":"699de42cad0808777d119deb","value":"0,253"},{"id":"699de42cad0808777d119dec","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ded","value":"321"},{"id":"699de42cad0808777d119dee","value":"283"},{"id":"699de42cad0808777d119def","value":"11,3"},{"id":"699de42cad0808777d119df0","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119df1","value":"435"},{"id":"699de42cad0808777d119df2","value":"29"},{"id":"699de42cad0808777d119df3","value":"905"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119e02","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119df5","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119df6","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119df7","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d119df8","value":"22,3"},{"id":"699de42cad0808777d119df9","value":"0,206"},{"id":"699de42cad0808777d119dfa","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119dfb","value":"364"},{"id":"699de42cad0808777d119dfc","value":"315"},{"id":"699de42cad0808777d119dfd","value":"14,2"},{"id":"699de42cad0808777d119dfe","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119dff","value":"450"},{"id":"699de42cad0808777d119e00","value":"30"},{"id":"699de42cad0808777d119e01","value":"1085"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119e10","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e03","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e04","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e05","value":"0,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e06","value":"23,9"},{"id":"699de42cad0808777d119e07","value":"0,164"},{"id":"699de42cad0808777d119e08","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e09","value":"418"},{"id":"699de42cad0808777d119e0a","value":"357"},{"id":"699de42cad0808777d119e0b","value":"17,5"},{"id":"699de42cad0808777d119e0c","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e0d","value":"480"},{"id":"699de42cad0808777d119e0e","value":"32"},{"id":"699de42cad0808777d119e0f","value":"1226"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119e1e","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e11","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e12","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e13","value":"0,44"},{"id":"699de42cad0808777d119e14","value":"26,2"},{"id":"699de42cad0808777d119e15","value":"0,125"},{"id":"699de42cad0808777d119e16","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e17","value":"494"},{"id":"699de42cad0808777d119e18","value":"413"},{"id":"699de42cad0808777d119e19","value":"22,7"},{"id":"699de42cad0808777d119e1a","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e1b","value":"510"},{"id":"699de42cad0808777d119e1c","value":"34"},{"id":"699de42cad0808777d119e1d","value":"1423"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119e2c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e1f","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e20","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e21","value":"0,48"},{"id":"699de42cad0808777d119e22","value":"28,3"},{"id":"699de42cad0808777d119e23","value":"0,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e24","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e25","value":"568"},{"id":"699de42cad0808777d119e26","value":"466"},{"id":"699de42cad0808777d119e27","value":"28,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e28","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e29","value":"555"},{"id":"699de42cad0808777d119e2a","value":"37"},{"id":"699de42cad0808777d119e2b","value":"1666"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119e3a","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e2d","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e2e","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e2f","value":"0,54"},{"id":"699de42cad0808777d119e30","value":"31,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e31","value":"0,0778"},{"id":"699de42cad0808777d119e32","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e33","value":"660"},{"id":"699de42cad0808777d119e34","value":"529"},{"id":"699de42cad0808777d119e35","value":"37,8"},{"id":"699de42cad0808777d119e36","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e37","value":"600"},{"id":"699de42cad0808777d119e38","value":"40"},{"id":"699de42cad0808777d119e39","value":"2082"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119e48","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e3b","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e3c","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e3d","value":"0,61"},{"id":"699de42cad0808777d119e3e","value":"34,6"},{"id":"699de42cad0808777d119e3f","value":"0,0605"},{"id":"699de42cad0808777d119e40","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e41","value":"767"},{"id":"699de42cad0808777d119e42","value":"602"},{"id":"699de42cad0808777d119e43","value":"47,3"},{"id":"699de42cad0808777d119e44","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e45","value":"645"},{"id":"699de42cad0808777d119e46","value":"43"},{"id":"699de42cad0808777d119e47","value":"2447"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42cad0808777d119e56","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e49","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e4a","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e4b","value":"0,66"},{"id":"699de42cad0808777d119e4c","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119e4d","value":"0,0469"},{"id":"699de42cad0808777d119e4e","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e4f","value":"855"},{"id":"699de42cad0808777d119e50","value":"685"},{"id":"699de42cad0808777d119e51","value":"59,6"},{"id":"699de42cad0808777d119e52","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e53","value":"690"},{"id":"699de42cad0808777d119e54","value":"46"},{"id":"699de42cad0808777d119e55","value":"2909"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42cad0808777d119e64","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e57","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e58","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e59","value":"0,76"},{"id":"699de42cad0808777d119e5a","value":"42,3"},{"id":"699de42cad0808777d119e5b","value":"0,0367"},{"id":"699de42cad0808777d119e5c","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e5d","value":"968"},{"id":"699de42cad0808777d119e5e","value":"764"},{"id":"699de42cad0808777d119e5f","value":"75,6"},{"id":"699de42cad0808777d119e60","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e61","value":"765"},{"id":"699de42cad0808777d119e62","value":"51"},{"id":"699de42cad0808777d119e63","value":"3520"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42cad0808777d119e72","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e65","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e66","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e67","value":"0,84"},{"id":"699de42cad0808777d119e68","value":"46,2"},{"id":"699de42cad0808777d119e69","value":"0,0291"},{"id":"699de42cad0808777d119e6a","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e6b","value":"1187"},{"id":"699de42cad0808777d119e6c","value":"852"},{"id":"699de42cad0808777d119e6d","value":"94"},{"id":"699de42cad0808777d119e6e","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119e6f","value":"855"},{"id":"699de42cad0808777d119e70","value":"57"},{"id":"699de42cad0808777d119e71","value":"4422"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119da2","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119da3","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119da4","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119da5","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119da6","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119da7","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119da8","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119da9","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119daa","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119dab","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119dac","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119dad","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119dae","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119d99","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119d9a","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42cad0808777d119d9b","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119d9c","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119d9d","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119d9e","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119d9f","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119da0","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119da1","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119f40","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119e97","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e8a","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e8b","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e8c","value":"0,17"},{"id":"699de42cad0808777d119e8d","value":"20,6"},{"id":"699de42cad0808777d119e8e","value":"0,641"},{"id":"699de42cad0808777d119e8f","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119e90","value":"185"},{"id":"699de42cad0808777d119e91","value":"172"},{"id":"699de42cad0808777d119e92","value":"4,7"},{"id":"699de42cad0808777d119e93","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e94","value":"435"},{"id":"699de42cad0808777d119e95","value":"29"},{"id":"699de42cad0808777d119e96","value":"795"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119ea5","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119e98","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119e99","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119e9a","value":"0,19"},{"id":"699de42cad0808777d119e9b","value":"22,1"},{"id":"699de42cad0808777d119e9c","value":"0,443"},{"id":"699de42cad0808777d119e9d","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119e9e","value":"231"},{"id":"699de42cad0808777d119e9f","value":"210"},{"id":"699de42cad0808777d119ea0","value":"6,6"},{"id":"699de42cad0808777d119ea1","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ea2","value":"465"},{"id":"699de42cad0808777d119ea3","value":"31"},{"id":"699de42cad0808777d119ea4","value":"888"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119eb3","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ea6","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119ea7","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ea8","value":"0,21"},{"id":"699de42cad0808777d119ea9","value":"23,6"},{"id":"699de42cad0808777d119eaa","value":"0,32"},{"id":"699de42cad0808777d119eab","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119eac","value":"280"},{"id":"699de42cad0808777d119ead","value":"251"},{"id":"699de42cad0808777d119eae","value":"9"},{"id":"699de42cad0808777d119eaf","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119eb0","value":"480"},{"id":"699de42cad0808777d119eb1","value":"32"},{"id":"699de42cad0808777d119eb2","value":"999"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119ec1","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119eb4","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119eb5","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119eb6","value":"0,23"},{"id":"699de42cad0808777d119eb7","value":"25,1"},{"id":"699de42cad0808777d119eb8","value":"0,253"},{"id":"699de42cad0808777d119eb9","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119eba","value":"323"},{"id":"699de42cad0808777d119ebb","value":"285"},{"id":"699de42cad0808777d119ebc","value":"11,3"},{"id":"699de42cad0808777d119ebd","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ebe","value":"510"},{"id":"699de42cad0808777d119ebf","value":"34"},{"id":"699de42cad0808777d119ec0","value":"1108"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119ecf","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ec2","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119ec3","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ec4","value":"0,25"},{"id":"699de42cad0808777d119ec5","value":"26,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ec6","value":"0,206"},{"id":"699de42cad0808777d119ec7","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ec8","value":"366"},{"id":"699de42cad0808777d119ec9","value":"319"},{"id":"699de42cad0808777d119eca","value":"14,2"},{"id":"699de42cad0808777d119ecb","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ecc","value":"525"},{"id":"699de42cad0808777d119ecd","value":"35"},{"id":"699de42cad0808777d119ece","value":"1301"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119edd","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ed0","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119ed1","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ed2","value":"0,27"},{"id":"699de42cad0808777d119ed3","value":"28,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ed4","value":"0,164"},{"id":"699de42cad0808777d119ed5","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ed6","value":"420"},{"id":"699de42cad0808777d119ed7","value":"361"},{"id":"699de42cad0808777d119ed8","value":"17,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ed9","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119eda","value":"555"},{"id":"699de42cad0808777d119edb","value":"37"},{"id":"699de42cad0808777d119edc","value":"1452"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119eeb","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ede","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119edf","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ee0","value":"0,3"},{"id":"699de42cad0808777d119ee1","value":"30,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ee2","value":"0,125"},{"id":"699de42cad0808777d119ee3","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ee4","value":"496"},{"id":"699de42cad0808777d119ee5","value":"417"},{"id":"699de42cad0808777d119ee6","value":"22,7"},{"id":"699de42cad0808777d119ee7","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ee8","value":"585"},{"id":"699de42cad0808777d119ee9","value":"39"},{"id":"699de42cad0808777d119eea","value":"1671"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119ef9","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119eec","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119eed","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119eee","value":"0,32"},{"id":"699de42cad0808777d119eef","value":"32,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ef0","value":"0,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ef1","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ef2","value":"569"},{"id":"699de42cad0808777d119ef3","value":"471"},{"id":"699de42cad0808777d119ef4","value":"28,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ef5","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ef6","value":"615"},{"id":"699de42cad0808777d119ef7","value":"41"},{"id":"699de42cad0808777d119ef8","value":"1893"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119f07","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119efa","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119efb","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119efc","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d119efd","value":"35,6"},{"id":"699de42cad0808777d119efe","value":"0,078"},{"id":"699de42cad0808777d119eff","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f00","value":"660"},{"id":"699de42cad0808777d119f01","value":"535"},{"id":"699de42cad0808777d119f02","value":"37,8"},{"id":"699de42cad0808777d119f03","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f04","value":"660"},{"id":"699de42cad0808777d119f05","value":"44"},{"id":"699de42cad0808777d119f06","value":"2357"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119f15","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f08","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f09","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f0a","value":"0,4"},{"id":"699de42cad0808777d119f0b","value":"38,8"},{"id":"699de42cad0808777d119f0c","value":"0,061"},{"id":"699de42cad0808777d119f0d","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f0e","value":"766"},{"id":"699de42cad0808777d119f0f","value":"609"},{"id":"699de42cad0808777d119f10","value":"47,3"},{"id":"699de42cad0808777d119f11","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f12","value":"705"},{"id":"699de42cad0808777d119f13","value":"47"},{"id":"699de42cad0808777d119f14","value":"2757"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42cad0808777d119f23","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f16","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f17","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f18","value":"0,44"},{"id":"699de42cad0808777d119f19","value":"42,2"},{"id":"699de42cad0808777d119f1a","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119f1b","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f1c","value":"861"},{"id":"699de42cad0808777d119f1d","value":"690"},{"id":"699de42cad0808777d119f1e","value":"59,6"},{"id":"699de42cad0808777d119f1f","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119f20","value":"765"},{"id":"699de42cad0808777d119f21","value":"51"},{"id":"699de42cad0808777d119f22","value":"3227"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42cad0808777d119f31","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f24","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f25","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f26","value":"0,49"},{"id":"699de42cad0808777d119f27","value":"46,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f28","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119f29","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f2a","value":"976"},{"id":"699de42cad0808777d119f2b","value":"764"},{"id":"699de42cad0808777d119f2c","value":"75,6"},{"id":"699de42cad0808777d119f2d","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119f2e","value":"840"},{"id":"699de42cad0808777d119f2f","value":"56"},{"id":"699de42cad0808777d119f30","value":"3856"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42cad0808777d119f3f","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f32","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f33","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f34","value":"0,55"},{"id":"699de42cad0808777d119f35","value":"50,4"},{"id":"699de42cad0808777d119f36","value":"0,0291"},{"id":"699de42cad0808777d119f37","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f38","value":"1187"},{"id":"699de42cad0808777d119f39","value":"863"},{"id":"699de42cad0808777d119f3a","value":"94"},{"id":"699de42cad0808777d119f3b","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119f3c","value":"915"},{"id":"699de42cad0808777d119f3d","value":"61"},{"id":"699de42cad0808777d119f3e","value":"4824"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119e7d","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119e7e","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119e7f","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119e80","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119e81","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119e82","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119e83","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119e84","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119e85","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119e86","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119e87","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119e88","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119e89","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119e74","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119e75","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119e76","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119e77","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119e78","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119e79","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119e7a","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119e7b","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119e7c","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42cad0808777d11a00d","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119f64","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f57","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f58","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f59","value":"0,13"},{"id":"699de42cad0808777d119f5a","value":"25,6"},{"id":"699de42cad0808777d119f5b","value":"0,641"},{"id":"699de42cad0808777d119f5c","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119f5d","value":"187"},{"id":"699de42cad0808777d119f5e","value":"174"},{"id":"699de42cad0808777d119f5f","value":"4,7"},{"id":"699de42cad0808777d119f60","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f61","value":"510"},{"id":"699de42cad0808777d119f62","value":"34"},{"id":"699de42cad0808777d119f63","value":"1009"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119f72","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f65","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f66","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f67","value":"0,15"},{"id":"699de42cad0808777d119f68","value":"27,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f69","value":"0,443"},{"id":"699de42cad0808777d119f6a","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119f6b","value":"232"},{"id":"699de42cad0808777d119f6c","value":"213"},{"id":"699de42cad0808777d119f6d","value":"6,6"},{"id":"699de42cad0808777d119f6e","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f6f","value":"540"},{"id":"699de42cad0808777d119f70","value":"36"},{"id":"699de42cad0808777d119f71","value":"1115"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119f80","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f73","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f74","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f75","value":"0,16"},{"id":"699de42cad0808777d119f76","value":"28,6"},{"id":"699de42cad0808777d119f77","value":"0,32"},{"id":"699de42cad0808777d119f78","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119f79","value":"282"},{"id":"699de42cad0808777d119f7a","value":"254"},{"id":"699de42cad0808777d119f7b","value":"9"},{"id":"699de42cad0808777d119f7c","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f7d","value":"555"},{"id":"699de42cad0808777d119f7e","value":"37"},{"id":"699de42cad0808777d119f7f","value":"1237"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119f8e","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f81","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f82","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f83","value":"0,17"},{"id":"699de42cad0808777d119f84","value":"30,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f85","value":"0,253"},{"id":"699de42cad0808777d119f86","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119f87","value":"325"},{"id":"699de42cad0808777d119f88","value":"289"},{"id":"699de42cad0808777d119f89","value":"11,3"},{"id":"699de42cad0808777d119f8a","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f8b","value":"585"},{"id":"699de42cad0808777d119f8c","value":"39"},{"id":"699de42cad0808777d119f8d","value":"1357"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119f9c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f8f","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f90","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f91","value":"0,19"},{"id":"699de42cad0808777d119f92","value":"31,5"},{"id":"699de42cad0808777d119f93","value":"0,206"},{"id":"699de42cad0808777d119f94","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119f95","value":"367"},{"id":"699de42cad0808777d119f96","value":"322"},{"id":"699de42cad0808777d119f97","value":"14,2"},{"id":"699de42cad0808777d119f98","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119f99","value":"600"},{"id":"699de42cad0808777d119f9a","value":"40"},{"id":"699de42cad0808777d119f9b","value":"1561"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119faa","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119f9d","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119f9e","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119f9f","value":"0,2"},{"id":"699de42cad0808777d119fa0","value":"33,1"},{"id":"699de42cad0808777d119fa1","value":"0,164"},{"id":"699de42cad0808777d119fa2","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119fa3","value":"421"},{"id":"699de42cad0808777d119fa4","value":"364"},{"id":"699de42cad0808777d119fa5","value":"17,5"},{"id":"699de42cad0808777d119fa6","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119fa7","value":"630"},{"id":"699de42cad0808777d119fa8","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119fa9","value":"1721"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119fb8","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119fab","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119fac","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119fad","value":"0,22"},{"id":"699de42cad0808777d119fae","value":"35,4"},{"id":"699de42cad0808777d119faf","value":"0,125"},{"id":"699de42cad0808777d119fb0","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119fb1","value":"496"},{"id":"699de42cad0808777d119fb2","value":"422"},{"id":"699de42cad0808777d119fb3","value":"22,7"},{"id":"699de42cad0808777d119fb4","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119fb5","value":"660"},{"id":"699de42cad0808777d119fb6","value":"44"},{"id":"699de42cad0808777d119fb7","value":"1956"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119fc6","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119fb9","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119fba","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119fbb","value":"0,24"},{"id":"699de42cad0808777d119fbc","value":"37,5"},{"id":"699de42cad0808777d119fbd","value":"0,1"},{"id":"699de42cad0808777d119fbe","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119fbf","value":"568"},{"id":"699de42cad0808777d119fc0","value":"476"},{"id":"699de42cad0808777d119fc1","value":"28,4"},{"id":"699de42cad0808777d119fc2","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119fc3","value":"690"},{"id":"699de42cad0808777d119fc4","value":"46"},{"id":"699de42cad0808777d119fc5","value":"2203"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119fd4","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119fc7","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119fc8","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119fc9","value":"0,26"},{"id":"699de42cad0808777d119fca","value":"40,6"},{"id":"699de42cad0808777d119fcb","value":"0,078"},{"id":"699de42cad0808777d119fcc","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119fcd","value":"659"},{"id":"699de42cad0808777d119fce","value":"541"},{"id":"699de42cad0808777d119fcf","value":"37,8"},{"id":"699de42cad0808777d119fd0","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119fd1","value":"735"},{"id":"699de42cad0808777d119fd2","value":"49"},{"id":"699de42cad0808777d119fd3","value":"2693"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119fe2","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119fd5","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119fd6","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119fd7","value":"0,29"},{"id":"699de42cad0808777d119fd8","value":"43,8"},{"id":"699de42cad0808777d119fd9","value":"0,061"},{"id":"699de42cad0808777d119fda","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119fdb","value":"764"},{"id":"699de42cad0808777d119fdc","value":"616"},{"id":"699de42cad0808777d119fdd","value":"47,3"},{"id":"699de42cad0808777d119fde","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119fdf","value":"795"},{"id":"699de42cad0808777d119fe0","value":"53"},{"id":"699de42cad0808777d119fe1","value":"3119"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42cad0808777d119ff0","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119fe3","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119fe4","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119fe5","value":"0,32"},{"id":"699de42cad0808777d119fe6","value":"47,2"},{"id":"699de42cad0808777d119fe7","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119fe8","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119fe9","value":"861"},{"id":"699de42cad0808777d119fea","value":"690"},{"id":"699de42cad0808777d119feb","value":"59,6"},{"id":"699de42cad0808777d119fec","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119fed","value":"840"},{"id":"699de42cad0808777d119fee","value":"56"},{"id":"699de42cad0808777d119fef","value":"3617"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42cad0808777d119ffe","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ff1","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d119ff2","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ff3","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d119ff4","value":"51,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ff5","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119ff6","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119ff7","value":"984"},{"id":"699de42cad0808777d119ff8","value":"770"},{"id":"699de42cad0808777d119ff9","value":"75,6"},{"id":"699de42cad0808777d119ffa","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ffb","value":"915"},{"id":"699de42cad0808777d119ffc","value":"61"},{"id":"699de42cad0808777d119ffd","value":"4300"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42cad0808777d11a00c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119fff","value":"Al"},{"id":"699de42cad0808777d11a000","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d11a001","value":"0,39"},{"id":"699de42cad0808777d11a002","value":"55,4"},{"id":"699de42cad0808777d11a003","value":"0,0291"},{"id":"699de42cad0808777d11a004","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d11a005","value":"1196"},{"id":"699de42cad0808777d11a006","value":"878"},{"id":"699de42cad0808777d11a007","value":"94"},{"id":"699de42cad0808777d11a008","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d11a009","value":"1005"},{"id":"699de42cad0808777d11a00a","value":"67"},{"id":"699de42cad0808777d11a00b","value":"5326"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119f4a","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119f4b","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119f4c","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119f4d","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119f4e","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119f4f","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119f50","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119f51","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119f52","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119f53","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119f54","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119f55","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119f56","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119f41","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119f42","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42cad0808777d119f43","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119f44","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119f45","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119f46","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119f47","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119f48","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119f49","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42cad0808777d119d91","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119d92","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42cad0808777d119d93","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119d94","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119d95","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119d96","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119d97","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119d98","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb31"}} />

