---
title: 'Zukunft sichern mit H1Z2Z2-K: Unser Solarkabel zur Intersolar 2025'
slug: zukunft-sichern-mit-h1z2z2-k-unser-solarkabel-zur-intersolar-2025
excerpt: ''
date: '2025-04-30T07:17:33.000Z'
featuredImage:
  id: 101
  alt: inter solar
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:49.057Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:49.057Z'
  url: /media/inter-solar-5.webp
  thumbnailURL: /media/inter-solar-5-600x338.webp
  filename: inter-solar-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 60768
  width: 1920
  height: 1081
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/inter-solar-5-600x338.webp
      width: 600
      height: 338
      mimeType: image/webp
      filesize: 15612
      filename: inter-solar-5-600x338.webp
    card:
      url: /media/inter-solar-5-768x432.webp
      width: 768
      height: 432
      mimeType: image/webp
      filesize: 21048
      filename: inter-solar-5-768x432.webp
    tablet:
      url: /media/inter-solar-5-1024x577.webp
      width: 1024
      height: 577
      mimeType: image/webp
      filesize: 29180
      filename: inter-solar-5-1024x577.webp
category: Kabel Technologie
_status: published
---
<Block type="visualLinkPreview" data={{"url":"https://youtu.be/YbtdyvQFoVM","image":"/media/visual-links/69f85c4f31a177188da0eaf3.jpg","title":"Intersolar Europe 2025 | Save The Date | May 7–9, 2025","summary":"As the world’s leading exhibition for the solar industry, Intersolar Europe demonstrates the enormous vitality of the solar market. For more than 30 years, i…","blockType":"visualLinkPreview","id":"69f85c4f31a177188da0eaf3"}} />

### Mehr als nur ein Kabel

Kurz gesagt: Das H1Z2Z2-K 6mm² ist keine Lösung von der Stange – es ist ein spezialisiertes Energiekabel für eine Branche, die keine Kompromisse kennt.
# Technische Daten und Aufbau im Detail
Eine der Stärken dieses Kabels liegt in seinem Materialaufbau und der daraus resultierenden thermischen und mechanischen Belastbarkeit.

<Block type="technicalGrid" data={{"items":[{"id":"699de4456365be78f9ef2306","label":"Leiter","value":"Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter (Klasse 5)"},{"id":"699de4456365be78f9ef2307","label":"Nennspannung","value":"1500 V DC (EN 50618 konform)"},{"id":"699de4456365be78f9ef2308","label":"Prüfspannung","value":"6.5 kV"},{"id":"699de4456365be78f9ef2309","label":"Temperaturbereich Betrieb","value":"-40 °C bis +90 °C (Leiter max. +120 °C)"},{"id":"699de4456365be78f9ef230a","label":"Isolierung und Mantel","value":"Vernetztes Polyolefin, halogenfrei"},{"id":"699de4456365be78f9ef230b","label":"Außendurchmesser (6mm²)","value":"ca. 6,4 mm"},{"id":"699de4456365be78f9ef230c","label":"Biegeradius","value":"min. 4 × Kabeldurchmesser"},{"id":"699de4456365be78f9ef230d","label":"Max. Strombelastbarkeit","value":"bis 70 A (je nach Umgebungstemperatur)"}],"title":"Technische Daten & Aufbau","blockType":"technicalGrid","id":"69f85c4f31a177188da0eaf4"}} />

## Normen und Zertifizierungen: EN 50618 &amp; Co.

### TÜV 2 PfG 1169/08.2007

### CPR-Klassifizierung (BauPVO)

Fazit: Die umfassende Normkonformität macht das H1Z2Z2-K 6mm² zu einer zuverlässigen und rechtlich sicheren Lösung für alle professionellen PV-Anwendungen.
# Einsatzbereiche: Wo das H1Z2Z2-K 6mm² seine Stärken ausspielt
Ob in der freien Natur, im Gewerbebau oder integriert in Hybridkraftwerke – dieses Kabel liefert zuverlässig ab.
## Typische Anwendungsfelder:
- **Freiflächen-Solarparks**
- **Industriedächer und Carports**
- **Agri-PV-Anlagen **(z. B. über Feldern, Tierställen)
- **PV-Inselanlagen**
- **Wechselrichter-Anbindung**
- **Speichersysteme und DC-Netze**

Zudem bewährt sich das H1Z2Z2-K durch seine Widerstandsfähigkeit auch in Sonderanwendungen, etwa in der Nähe salzhaltiger Luftzonen oder bei extremen Temperaturschwankungen.
# Erdverlegung von PV-Kabeln – das ist zu beachten
Ein Pluspunkt des H1Z2Z2-K ist seine Eignung zur direkten Erdverlegung – ohne Schutzrohr. Doch auch hier gelten bestimmte Regeln:
## Best Practices für die Verlegung:
- Bettung in Sand oder feinkörnigem Material
- Schutz vor scharfkantigen Steinen durch Kiesaustausch
- Verlegung mit Mindestabstand zu anderen Leitungen
- Kennzeichnung durch Warnband 30 cm über dem Kabel
- Vermeidung von Zugbeanspruchung während der Installation

Wichtig: Für Projekte ab mehreren hundert Metern lohnt sich eine Spannungsfallberechnung – 6mm² ist nicht immer automatisch die optimale Wahl.
<hr />
# FAQ: Die häufigsten Fragen rund um H1Z2Z2-K Solarkabel
Was bedeutet H1Z2Z2-K?<br />Die Bezeichnung steht für einen Kabeltyp mit bestimmten Isoliermaterialien und Eigenschaften laut EN 50618, geeignet für DC-Strom bis 1500 V.
Ist das Kabel für Erdverlegung zugelassen?<br />Ja, inklusive direkter Erdverlegung ohne zusätzliche Schutzrohre.
Welche Querschnitte sind erhältlich?<br />Typischerweise: 1,5 / 2,5 / 4 / 6 / 10 mm² – 6mm² ist der bewährte Allrounder.
Warum halogenfrei?<br />Im Brandfall entstehen keine giftigen Dämpfe – ideal für sensible Gebäudeumgebungen.
Wie lang ist die maximale Verlege­länge bei 6mm²?<br />Abhängig vom Strombedarf und Spannungsfall – oft zwischen 30 m und 100 m sinnvoll.
# Fazit: Qualität, die den Unterschied macht
Das H1Z2Z2-K 6mm² steht für technische Reife und konsequente Ausrichtung auf den professionellen Einsatz in Photovoltaikanlagen. Von der hohen Temperatur- und Spannungsbeständigkeit bis zur geprüften Normkonformität – dieses Kabel vereint alles, was moderne Energieinfrastrukturen heute brauchen.
Besonders hervorzuheben ist seine Vielseitigkeit: Ob auf Dächern, in Erdverlegung oder in PV-Großanlagen – das H1Z2Z2-K überzeugt durch Zuverlässigkeit und eine beeindruckende Lebensdauer. Damit leistet es einen direkten Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Solarsystemen.
Weitere Informationen, technische Daten und Bestelloptionen finden sich auf der Produktseite: 👉 [Zum H1Z2Z2-K bei KLZ](/de/products/solar-cables/h1z2z2-k-2/)
Alles Wichtige zur Intersolar Europe finden Sie hier:

<Block type="visualLinkPreview" data={{"url":"https://www.intersolar.de/messe-kompakt?ref=m5f53a666f3a2cb2fee160554-s65eec4739108db093b003a02-t1746004197-cf3c592e7","image":"/media/visual-links/69f85c4f31a177188da0eaf5.jpg","title":"Link Preview","summary":"Intersolar Europe at a GlanceIntersolar Europe | Exhibition Quick Facts | Date, Venue, Opening Hours, Exhibitors","blockType":"visualLinkPreview","id":"69f85c4f31a177188da0eaf5"}} />

