---
title: N2XY
sku: N2XY-low-voltage-cables
description: >
  Das N2XY Kabel ist ein nicht armiertes Niederspannungskabel für Strom- und
  Steueranwendungen bis 0,6/1 kV. Es eignet sich für feste Verlegung in
  Gebäuden, im Freien, in feuchter Umgebung sowie bei direkter Erdverlegung –
  überall dort, wo keine besonderen mechanischen Belastungen auftreten.
categories:
  - Niederspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/N2XY-scaled.webp
application: >
  Das N2XY wird in Niederspannungsanlagen zur Energieverteilung eingesetzt – zum Beispiel
  in Kabeltrassen, Rohren, auf Wänden oder direkt im Erdreich. Es lässt sich sowohl im
  Innen- als auch im Außenbereich installieren und ist auch für feuchte Umgebungen
  geeignet. Dank verschiedener Aderkonfigurationen (einadrig bis vieradrig) und
  Querschnitten bis 630 mm² lässt sich das Kabel flexibel an die jeweilige Anwendung
  anpassen.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Biegeradius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Eca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Prüfspannung (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "IEC 60332-1-2",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "IEC 60332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "9",
            "166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "10",
            "229"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "12",
            "336"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "13",
            "436"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,387",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "14",
            "562"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,268",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "16",
            "774"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,193",
            "1,1",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "1027"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,153",
            "1,2",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "1267"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,124",
            "1,4",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "1555"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0991",
            "1,6",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "1922"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0754",
            "1,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "2471"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0601",
            "1,8",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "3055"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,047",
            "2",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "3880"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,0366",
            "2,2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "4938"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "17",
            "581"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "19",
            "800"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "23",
            "1193"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "1553"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,387",
            "1",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "1815"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "1,9",
            "12xD",
            "30",
            "2519"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3319"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "4089"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,124",
            "1,4",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "5077"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0991",
            "1,6",
            "2,4",
            "12xD",
            "45",
            "6233"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0754",
            "1,7",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "8067"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25+16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV/RE",
            "0,727",
            "0.9/0.7",
            "1,8",
            "12xD",
            "24",
            "1357"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM/RE",
            "0,524",
            "0.9/0.7",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "1658"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50+25",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM/RMV",
            "0,387",
            "1.0/0.9",
            "1,8",
            "12xD",
            "29",
            "2170"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,268",
            "1.1/0.9",
            "1,9",
            "12xD",
            "32",
            "2932"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,193",
            "1.1/1.0",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "3897"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,153",
            "1.2/1.1",
            "2,2",
            "12xD",
            "40",
            "4865"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,124",
            "1.4/1.1",
            "2,3",
            "12xD",
            "45",
            "5862"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0991",
            "1.6/1.1",
            "2,5",
            "12xD",
            "49",
            "7293"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0754",
            "1.7/1.2",
            "2,7",
            "12xD",
            "56",
            "9407"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "18",
            "698"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "21",
            "974"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "21",
            "995"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "25",
            "1469"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "26",
            "1818"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,387",
            "1",
            "1,9",
            "12xD",
            "29",
            "2354"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "3268"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "37",
            "4341"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,3",
            "12xD",
            "41",
            "5429"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,124",
            "1,4",
            "2,4",
            "12xD",
            "46",
            "6637"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0991",
            "1,6",
            "2,6",
            "12xD",
            "51",
            "8188"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,0754",
            "1,7",
            "2,8",
            "12xD",
            "57",
            "10609"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x10",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,83",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "20",
            "829"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RE",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "22",
            "1169"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "1,15",
            "0,7",
            "1,8",
            "12xD",
            "23",
            "1188"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,727",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "27",
            "1795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,524",
            "0,9",
            "1,8",
            "12xD",
            "31",
            "2363"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Cu",
            "RMV",
            "0,387",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "35",
            "3154"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,268",
            "1,1",
            "2,1",
            "12xD",
            "38",
            "4146"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,193",
            "1,1",
            "2,3",
            "12xD",
            "42",
            "5516"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Cu",
            "SM",
            "0,153",
            "1,2",
            "2,4",
            "12xD",
            "47",
            "6805"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>


<h3>Für die feste Verlegung in Standardanwendungen</h3>
<p>Das <strong>N2XY</strong> wird in Niederspannungsanlagen zur Energieverteilung eingesetzt – zum Beispiel in Kabeltrassen, Rohren, auf Wänden oder direkt im Erdreich. Es lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installieren und ist auch für feuchte Umgebungen geeignet. Dank verschiedener Aderkonfigurationen (einadrig bis vieradrig) und Querschnitten bis 630 mm² lässt sich das Kabel flexibel an die jeweilige Anwendung anpassen.</p>
<h3>Technischer Aufbau</h3>
<p>Als Leiter dient massives oder mehrdrähtiges <strong>Kupfer</strong> (RE oder RM), die Adern sind mit <strong>XLPE (vernetztem Polyethylen)</strong> isoliert. Das Kabel ist eingebettet in eine <strong>PVC-Füllmasse</strong> und wird von einem <strong>PVC-Außenmantel</strong> umgeben, der das Kabel gegen Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchung im Normalbereich schützt.</p>
<h3>Varianten und Einsatzmöglichkeiten</h3>
<p>N2XY ist sowohl als <strong>N2XY-J</strong> (mit Schutzleiter) als auch als <strong>N2XY-O</strong> (ohne Schutzleiter) verfügbar. Es bietet eine <strong>platzsparende, wirtschaftliche Lösung für Verteilungen im Nieder­spannungsbereich</strong>, ohne auf Sicherheit oder Qualität zu verzichten. Typische Einsatzorte sind Gewerbe- und Wohnbauten, Anlageninstallationen sowie Verbindungen zwischen Schaltschränken und Verteilungen.</p>


</ProductTabs>
