---
title: NA2XSY
sku: NA2XSY-medium-voltage-cables
slug: na2xsy
description: >
  Das NA2XSY Kabel ist ein erdverlegbares Mittelspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolation und Kupferschirmung. Es wurde für
  anspruchsvolle Energieverteilungen konzipiert und überzeugt durch hohe
  Betriebssicherheit, gute Verlegeeigenschaften und thermische Belastbarkeit bis
  90 °C.
categories:
  - id: 699de42dad0808777d11a53a
    category: Mittelspannungskabel
featuredImage:
  id: 31
  alt: NA2XSY scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:25.729Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:25.729Z'
  url: /media/NA2XSY-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/NA2XSY-scaled-5-600x125.webp
  filename: NA2XSY-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 49364
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/NA2XSY-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 7286
      filename: NA2XSY-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/NA2XSY-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 9266
      filename: NA2XSY-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/NA2XSY-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 13284
      filename: NA2XSY-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 31
    alt: NA2XSY scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:25.729Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:25.729Z'
    url: /media/NA2XSY-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/NA2XSY-scaled-5-600x125.webp
    filename: NA2XSY-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 49364
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/NA2XSY-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 7286
        filename: NA2XSY-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/NA2XSY-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 9266
        filename: NA2XSY-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/NA2XSY-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 13284
        filename: NA2XSY-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das NA2XSY erfüllt die Anforderungen der Normen DIN VDE 0276-620,
              HD 620 S2 und IEC 60502. Es eignet sich für die Verlegung in
              Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser oder im Freien –
              allerdings nur bei geschützter Verlegung. Typische Einsatzorte
              sind Industrieanlagen, Kraftwerke und Schaltanlagen, in denen
              Mittelspannung mit hoher Betriebssicherheit transportiert werden
              muss.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
}>

#### Für leistungsstarke Mittelspannungsnetze

Das **NA2XSY** erfüllt die Anforderungen der Normen **DIN VDE 0276-620**, **HD 620 S2** und **IEC 60502**. Es eignet sich für die **Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser oder im Freien** – allerdings nur bei geschützter Verlegung. Typische Einsatzorte sind **Industrieanlagen, Kraftwerke und Schaltanlagen**, in denen Mittelspannung mit hoher Betriebssicherheit transportiert werden muss.

#### Technischer Aufbau

Der Leiter besteht aus **mehrdrähtigem Aluminium** (Kl. 2 nach VDE 0295 / IEC 60228). Die **VPE-Isolierung** ist dauerhaft mit der **äußeren Leitschicht** verbunden, um eine **teilentladungsfreie Struktur** zu gewährleisten. Der Aufbau umfasst außerdem eine **innere Leitschicht**, **leitfähige Bandierung**, eine **Cu-Abschirmung mit Querleitwendeln**, zusätzliche Bandierung sowie einen **roten PVC-Mantel**. Das Kabel ist flammwidrig und für **Erdverlegung freigegeben** (je nach Typ).

#### Anwendung und Eigenschaften

Dank seines präzisen Aufbaus lässt sich das NA2XSY auch bei komplexer Trassenführung gut verlegen. Es ist **silikon- und cadmiumfrei**, enthält keine lackbenetzungsstörenden Stoffe und hält **Kurzschlusstemperaturen bis +250 °C** stand. Der konzentrische Aufbau und die festhaftenden Leitschichten machen dieses Kabel zur **zuverlässigen Lösung für mittelspannungsgeführte Energieverteilungen**, bei denen Betriebssicherheit und Montagefreundlichkeit entscheidend sind.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42dad0808777d11a62a","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a565","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a558","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a559","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a55a","value":"0,22"},{"id":"699de42dad0808777d11a55b","value":"15,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a55c","value":"0,868"},{"id":"699de42dad0808777d11a55d","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a55e","value":"153"},{"id":"699de42dad0808777d11a55f","value":"145"},{"id":"699de42dad0808777d11a560","value":"3,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a561","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a562","value":"360"},{"id":"699de42dad0808777d11a563","value":"24"},{"id":"699de42dad0808777d11a564","value":"668"}],"configuration":"1x35/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a573","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a566","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a567","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a568","value":"0,25"},{"id":"699de42dad0808777d11a569","value":"16,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a56a","value":"0,641"},{"id":"699de42dad0808777d11a56b","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a56c","value":"183"},{"id":"699de42dad0808777d11a56d","value":"171"},{"id":"699de42dad0808777d11a56e","value":"4,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a56f","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a570","value":"375"},{"id":"699de42dad0808777d11a571","value":"25"},{"id":"699de42dad0808777d11a572","value":"734"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a581","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a574","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a575","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a576","value":"0,28"},{"id":"699de42dad0808777d11a577","value":"17,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a578","value":"0,443"},{"id":"699de42dad0808777d11a579","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a57a","value":"228"},{"id":"699de42dad0808777d11a57b","value":"208"},{"id":"699de42dad0808777d11a57c","value":"6,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a57d","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a57e","value":"405"},{"id":"699de42dad0808777d11a57f","value":"27"},{"id":"699de42dad0808777d11a580","value":"824"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a58f","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a582","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a583","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a584","value":"0,31"},{"id":"699de42dad0808777d11a585","value":"19,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a586","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a587","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a588","value":"278"},{"id":"699de42dad0808777d11a589","value":"248"},{"id":"699de42dad0808777d11a58a","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a58b","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a58c","value":"420"},{"id":"699de42dad0808777d11a58d","value":"28"},{"id":"699de42dad0808777d11a58e","value":"932"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a59d","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a590","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a591","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a592","value":"0,34"},{"id":"699de42dad0808777d11a593","value":"20,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a594","value":"0,253"},{"id":"699de42dad0808777d11a595","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a596","value":"321"},{"id":"699de42dad0808777d11a597","value":"283"},{"id":"699de42dad0808777d11a598","value":"11,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a599","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a59a","value":"450"},{"id":"699de42dad0808777d11a59b","value":"30"},{"id":"699de42dad0808777d11a59c","value":"1036"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ab","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a59e","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a59f","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a0","value":"0,37"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a1","value":"22,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a2","value":"0,206"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a3","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a4","value":"364"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a5","value":"315"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a6","value":"14,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a7","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a8","value":"465"},{"id":"699de42dad0808777d11a5a9","value":"31"},{"id":"699de42dad0808777d11a5aa","value":"1222"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b9","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a5ac","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ad","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ae","value":"0,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5af","value":"23,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b0","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b1","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b2","value":"418"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b3","value":"357"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b4","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b5","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b6","value":"495"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b7","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a5b8","value":"1283"}],"configuration":"1x185/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c7","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a5ba","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a5bb","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5bc","value":"0,41"},{"id":"699de42dad0808777d11a5bd","value":"23,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a5be","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a5bf","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c0","value":"418"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c1","value":"357"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c2","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c3","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c4","value":"495"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c5","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c6","value":"1372"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d5","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a5c8","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a5c9","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ca","value":"0,44"},{"id":"699de42dad0808777d11a5cb","value":"26,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a5cc","value":"0,125"},{"id":"699de42dad0808777d11a5cd","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ce","value":"494"},{"id":"699de42dad0808777d11a5cf","value":"413"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d0","value":"22,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d1","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d2","value":"525"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d3","value":"35"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d4","value":"1579"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e3","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a5d6","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d7","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d8","value":"0,48"},{"id":"699de42dad0808777d11a5d9","value":"28,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a5da","value":"0,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5db","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5dc","value":"568"},{"id":"699de42dad0808777d11a5dd","value":"466"},{"id":"699de42dad0808777d11a5de","value":"28,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5df","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e0","value":"570"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e1","value":"38"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e2","value":"1834"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f1","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a5e4","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e5","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e6","value":"0,54"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e7","value":"31,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e8","value":"0,0778"},{"id":"699de42dad0808777d11a5e9","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ea","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a5eb","value":"529"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ec","value":"37,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ed","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ee","value":"600"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ef","value":"40"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f0","value":"2263"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a5ff","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a5f2","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f3","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f4","value":"0,62"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f5","value":"34,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f6","value":"0,0605"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f7","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f8","value":"767"},{"id":"699de42dad0808777d11a5f9","value":"602"},{"id":"699de42dad0808777d11a5fa","value":"47,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a5fb","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a5fc","value":"645"},{"id":"699de42dad0808777d11a5fd","value":"43"},{"id":"699de42dad0808777d11a5fe","value":"2643"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a60d","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a600","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a601","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a602","value":"0,67"},{"id":"699de42dad0808777d11a603","value":"38"},{"id":"699de42dad0808777d11a604","value":"0,0469"},{"id":"699de42dad0808777d11a605","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a606","value":"840"},{"id":"699de42dad0808777d11a607","value":"681"},{"id":"699de42dad0808777d11a608","value":"59,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a609","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a60a","value":"705"},{"id":"699de42dad0808777d11a60b","value":"47"},{"id":"699de42dad0808777d11a60c","value":"3120"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a61b","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a60e","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a60f","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a610","value":"0,76"},{"id":"699de42dad0808777d11a611","value":"42,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a612","value":"0,0367"},{"id":"699de42dad0808777d11a613","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a614","value":"953"},{"id":"699de42dad0808777d11a615","value":"754"},{"id":"699de42dad0808777d11a616","value":"75,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a617","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a618","value":"765"},{"id":"699de42dad0808777d11a619","value":"51"},{"id":"699de42dad0808777d11a61a","value":"3760"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a629","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a61c","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a61d","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a61e","value":"0,84"},{"id":"699de42dad0808777d11a61f","value":"46,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a620","value":"0,0291"},{"id":"699de42dad0808777d11a621","value":"3,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a622","value":"1187"},{"id":"699de42dad0808777d11a623","value":"852"},{"id":"699de42dad0808777d11a624","value":"94"},{"id":"699de42dad0808777d11a625","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a626","value":"855"},{"id":"699de42dad0808777d11a627","value":"57"},{"id":"699de42dad0808777d11a628","value":"4724"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a54b","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a54c","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a54d","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a54e","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a54f","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a550","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a551","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a552","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a553","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42dad0808777d11a554","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a555","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a556","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a557","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a542","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a543","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42dad0808777d11a544","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a545","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a546","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a547","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42dad0808777d11a548","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-25"},{"id":"699de42dad0808777d11a549","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42dad0808777d11a54a","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"EN 60 332-1-2 / EN 60 332-1-3 / EN 60 332-1-4 / EN 60 332-1-5 / EN 60 332-1-6 / EN 60 332-1-7 / EN 60 332-1-8 / EN 60 332-1-9 / EN 60 332-1-10 / EN 60 332-1-11 / EN 60 332-1-12 / EN 60 332-1-13 / EN 60 332-1-14 / EN 60 332-1-15 / EN 60 332-1-16"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a705","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a64e","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a641","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a642","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a643","value":"0,17"},{"id":"699de42dad0808777d11a644","value":"20,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a645","value":"0,641"},{"id":"699de42dad0808777d11a646","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a647","value":"185"},{"id":"699de42dad0808777d11a648","value":"172"},{"id":"699de42dad0808777d11a649","value":"4,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a64a","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a64b","value":"435"},{"id":"699de42dad0808777d11a64c","value":"29"},{"id":"699de42dad0808777d11a64d","value":"936"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a65c","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a64f","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a650","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a651","value":"0,19"},{"id":"699de42dad0808777d11a652","value":"22"},{"id":"699de42dad0808777d11a653","value":"0,443"},{"id":"699de42dad0808777d11a654","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a655","value":"231"},{"id":"699de42dad0808777d11a656","value":"210"},{"id":"699de42dad0808777d11a657","value":"6,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a658","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a659","value":"465"},{"id":"699de42dad0808777d11a65a","value":"31"},{"id":"699de42dad0808777d11a65b","value":"1037"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a66a","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a65d","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a65e","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a65f","value":"0,21"},{"id":"699de42dad0808777d11a660","value":"23,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a661","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a662","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a663","value":"280"},{"id":"699de42dad0808777d11a664","value":"251"},{"id":"699de42dad0808777d11a665","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a666","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a667","value":"480"},{"id":"699de42dad0808777d11a668","value":"32"},{"id":"699de42dad0808777d11a669","value":"1157"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a678","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a66b","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a66c","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a66d","value":"0,23"},{"id":"699de42dad0808777d11a66e","value":"25"},{"id":"699de42dad0808777d11a66f","value":"0,253"},{"id":"699de42dad0808777d11a670","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a671","value":"323"},{"id":"699de42dad0808777d11a672","value":"285"},{"id":"699de42dad0808777d11a673","value":"11,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a674","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a675","value":"510"},{"id":"699de42dad0808777d11a676","value":"34"},{"id":"699de42dad0808777d11a677","value":"1274"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a686","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a679","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a67a","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a67b","value":"0,25"},{"id":"699de42dad0808777d11a67c","value":"26,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a67d","value":"0,206"},{"id":"699de42dad0808777d11a67e","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a67f","value":"366"},{"id":"699de42dad0808777d11a680","value":"319"},{"id":"699de42dad0808777d11a681","value":"14,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a682","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a683","value":"540"},{"id":"699de42dad0808777d11a684","value":"36"},{"id":"699de42dad0808777d11a685","value":"1491"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a694","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a687","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a688","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a689","value":"0,27"},{"id":"699de42dad0808777d11a68a","value":"28"},{"id":"699de42dad0808777d11a68b","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a68c","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a68d","value":"420"},{"id":"699de42dad0808777d11a68e","value":"361"},{"id":"699de42dad0808777d11a68f","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a690","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a691","value":"555"},{"id":"699de42dad0808777d11a692","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a693","value":"1546"}],"configuration":"1x185/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a2","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a695","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a696","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a697","value":"0,27"},{"id":"699de42dad0808777d11a698","value":"28"},{"id":"699de42dad0808777d11a699","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a69a","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a69b","value":"420"},{"id":"699de42dad0808777d11a69c","value":"361"},{"id":"699de42dad0808777d11a69d","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a69e","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a69f","value":"555"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a0","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a1","value":"1636"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b0","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6a3","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a4","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a5","value":"0,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a6","value":"30,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a7","value":"0,125"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a8","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6a9","value":"496"},{"id":"699de42dad0808777d11a6aa","value":"417"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ab","value":"22,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ac","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ad","value":"585"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ae","value":"39"},{"id":"699de42dad0808777d11a6af","value":"1863"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a6be","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6b1","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b2","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b3","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b4","value":"32,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b5","value":"0,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b6","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b7","value":"569"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b8","value":"471"},{"id":"699de42dad0808777d11a6b9","value":"28,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ba","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a6bb","value":"615"},{"id":"699de42dad0808777d11a6bc","value":"41"},{"id":"699de42dad0808777d11a6bd","value":"2084"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a6cc","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6bf","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c0","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c1","value":"0,36"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c2","value":"35,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c3","value":"0,0778"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c4","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c5","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c6","value":"535"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c7","value":"37,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c8","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a6c9","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ca","value":"44"},{"id":"699de42dad0808777d11a6cb","value":"2567"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a6da","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6cd","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ce","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6cf","value":"0,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d0","value":"38,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d1","value":"0,0605"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d2","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d3","value":"766"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d4","value":"609"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d5","value":"47,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d6","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d7","value":"720"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d8","value":"48"},{"id":"699de42dad0808777d11a6d9","value":"2992"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e8","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6db","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6dc","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6dd","value":"0,44"},{"id":"699de42dad0808777d11a6de","value":"42,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a6df","value":"0,0469"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e0","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e1","value":"866"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e2","value":"697"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e3","value":"59,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e4","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e5","value":"765"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e6","value":"51"},{"id":"699de42dad0808777d11a6e7","value":"3520"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f6","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6e9","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ea","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6eb","value":"0,49"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ec","value":"46,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ed","value":"0,0367"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ee","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ef","value":"1000"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f0","value":"780"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f1","value":"75,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f2","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f3","value":"840"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f4","value":"56"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f5","value":"4182"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a704","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a6f7","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f8","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a6f9","value":"0,54"},{"id":"699de42dad0808777d11a6fa","value":"50,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a6fb","value":"0,0291"},{"id":"699de42dad0808777d11a6fc","value":"5,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a6fd","value":"1130"},{"id":"699de42dad0808777d11a6fe","value":"868"},{"id":"699de42dad0808777d11a6ff","value":"94,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a700","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a701","value":"915"},{"id":"699de42dad0808777d11a702","value":"61"},{"id":"699de42dad0808777d11a703","value":"5165"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a634","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a635","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a636","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a637","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a638","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a639","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a63a","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a63b","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a63c","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42dad0808777d11a63d","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a63e","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a63f","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a640","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a62b","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a62c","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42dad0808777d11a62d","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a62e","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a62f","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a630","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42dad0808777d11a631","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-25"},{"id":"699de42dad0808777d11a632","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42dad0808777d11a633","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"EN 60 332-1-2"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a7d2","rows":[{"id":"699de42dad0808777d11a729","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a71c","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a71d","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a71e","value":"0,13"},{"id":"699de42dad0808777d11a71f","value":"25,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a720","value":"0,641"},{"id":"699de42dad0808777d11a721","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a722","value":"187"},{"id":"699de42dad0808777d11a723","value":"174"},{"id":"699de42dad0808777d11a724","value":"4,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a725","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a726","value":"510"},{"id":"699de42dad0808777d11a727","value":"34"},{"id":"699de42dad0808777d11a728","value":"1176"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a737","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a72a","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a72b","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a72c","value":"0,15"},{"id":"699de42dad0808777d11a72d","value":"27"},{"id":"699de42dad0808777d11a72e","value":"0,443"},{"id":"699de42dad0808777d11a72f","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a730","value":"232"},{"id":"699de42dad0808777d11a731","value":"213"},{"id":"699de42dad0808777d11a732","value":"6,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a733","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a734","value":"540"},{"id":"699de42dad0808777d11a735","value":"36"},{"id":"699de42dad0808777d11a736","value":"1290"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a745","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a738","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a739","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a73a","value":"0,16"},{"id":"699de42dad0808777d11a73b","value":"28,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a73c","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a73d","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a73e","value":"282"},{"id":"699de42dad0808777d11a73f","value":"254"},{"id":"699de42dad0808777d11a740","value":"9"},{"id":"699de42dad0808777d11a741","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a742","value":"555"},{"id":"699de42dad0808777d11a743","value":"37"},{"id":"699de42dad0808777d11a744","value":"1421"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a753","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a746","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a747","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a748","value":"0,17"},{"id":"699de42dad0808777d11a749","value":"30"},{"id":"699de42dad0808777d11a74a","value":"0,253"},{"id":"699de42dad0808777d11a74b","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a74c","value":"325"},{"id":"699de42dad0808777d11a74d","value":"289"},{"id":"699de42dad0808777d11a74e","value":"11,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a74f","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a750","value":"585"},{"id":"699de42dad0808777d11a751","value":"39"},{"id":"699de42dad0808777d11a752","value":"1548"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42dad0808777d11a761","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a754","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a755","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a756","value":"0,19"},{"id":"699de42dad0808777d11a757","value":"31,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a758","value":"0,206"},{"id":"699de42dad0808777d11a759","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a75a","value":"367"},{"id":"699de42dad0808777d11a75b","value":"322"},{"id":"699de42dad0808777d11a75c","value":"14,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a75d","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a75e","value":"600"},{"id":"699de42dad0808777d11a75f","value":"40"},{"id":"699de42dad0808777d11a760","value":"1757"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a76f","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a762","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a763","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a764","value":"0,2"},{"id":"699de42dad0808777d11a765","value":"33"},{"id":"699de42dad0808777d11a766","value":"0,164"},{"id":"699de42dad0808777d11a767","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a768","value":"421"},{"id":"699de42dad0808777d11a769","value":"364"},{"id":"699de42dad0808777d11a76a","value":"17,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a76b","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a76c","value":"630"},{"id":"699de42dad0808777d11a76d","value":"42"},{"id":"699de42dad0808777d11a76e","value":"1930"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a77d","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a770","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a771","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a772","value":"0,22"},{"id":"699de42dad0808777d11a773","value":"35,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a774","value":"0,125"},{"id":"699de42dad0808777d11a775","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a776","value":"496"},{"id":"699de42dad0808777d11a777","value":"422"},{"id":"699de42dad0808777d11a778","value":"22,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a779","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a77a","value":"660"},{"id":"699de42dad0808777d11a77b","value":"44"},{"id":"699de42dad0808777d11a77c","value":"2172"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a78b","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a77e","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a77f","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a780","value":"0,24"},{"id":"699de42dad0808777d11a781","value":"37,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a782","value":"0,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a783","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a784","value":"568"},{"id":"699de42dad0808777d11a785","value":"476"},{"id":"699de42dad0808777d11a786","value":"28,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a787","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a788","value":"690"},{"id":"699de42dad0808777d11a789","value":"46"},{"id":"699de42dad0808777d11a78a","value":"2424"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42dad0808777d11a799","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a78c","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a78d","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a78e","value":"0,27"},{"id":"699de42dad0808777d11a78f","value":"40,5"},{"id":"699de42dad0808777d11a790","value":"0,0778"},{"id":"699de42dad0808777d11a791","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a792","value":"659"},{"id":"699de42dad0808777d11a793","value":"541"},{"id":"699de42dad0808777d11a794","value":"37,8"},{"id":"699de42dad0808777d11a795","value":"2,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a796","value":"735"},{"id":"699de42dad0808777d11a797","value":"49"},{"id":"699de42dad0808777d11a798","value":"2928"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a7","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a79a","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a79b","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a79c","value":"0,29"},{"id":"699de42dad0808777d11a79d","value":"43,7"},{"id":"699de42dad0808777d11a79e","value":"0,0605"},{"id":"699de42dad0808777d11a79f","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a0","value":"764"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a1","value":"616"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a2","value":"47,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a3","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a4","value":"795"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a5","value":"53"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a6","value":"3390"}],"configuration":"1x500/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b5","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a7a8","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a7a9","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a7aa","value":"0,32"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ab","value":"47,1"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ac","value":"0,0469"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ad","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ae","value":"877"},{"id":"699de42dad0808777d11a7af","value":"702"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b0","value":"59,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b1","value":"2,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b2","value":"840"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b3","value":"56"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b4","value":"3937"}],"configuration":"1x630/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c3","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a7b6","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b7","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b8","value":"0,36"},{"id":"699de42dad0808777d11a7b9","value":"51,4"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ba","value":"0,0367"},{"id":"699de42dad0808777d11a7bb","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a7bc","value":"1000"},{"id":"699de42dad0808777d11a7bd","value":"780"},{"id":"699de42dad0808777d11a7be","value":"75,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a7bf","value":"2,9"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c0","value":"915"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c1","value":"61"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c2","value":"4667"}],"configuration":"1x800/35"},{"id":"699de42dad0808777d11a7d1","cells":[{"id":"699de42dad0808777d11a7c4","value":"Al"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c5","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c6","value":"0,39"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c7","value":"55,3"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c8","value":"0,0291"},{"id":"699de42dad0808777d11a7c9","value":"8"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ca","value":"1142"},{"id":"699de42dad0808777d11a7cb","value":"877"},{"id":"699de42dad0808777d11a7cc","value":"94,6"},{"id":"699de42dad0808777d11a7cd","value":"3"},{"id":"699de42dad0808777d11a7ce","value":"1005"},{"id":"699de42dad0808777d11a7cf","value":"67"},{"id":"699de42dad0808777d11a7d0","value":"5703"}],"configuration":"1x1000/35"}],"columns":[{"id":"699de42dad0808777d11a70f","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42dad0808777d11a710","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42dad0808777d11a711","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a712","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a713","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42dad0808777d11a714","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a715","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a716","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42dad0808777d11a717","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42dad0808777d11a718","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a719","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a71a","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42dad0808777d11a71b","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a706","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42dad0808777d11a707","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42dad0808777d11a708","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a709","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a70a","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a70b","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-5"},{"id":"699de42dad0808777d11a70c","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-25"},{"id":"699de42dad0808777d11a70d","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Eca"},{"id":"699de42dad0808777d11a70e","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"EN 60 332-1-2"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42dad0808777d11a53b","unit":"","label":"CPR class","value":"Eca"},{"id":"699de42dad0808777d11a53c","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42dad0808777d11a53d","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42dad0808777d11a53e","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-25"},{"id":"699de42dad0808777d11a53f","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-5"},{"id":"699de42dad0808777d11a540","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"},{"id":"699de42dad0808777d11a541","unit":"°C","label":"Temperaturbereich (°C)","value":"-35-+90"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb2e"}} />

