---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-medium-voltage-cables
slug: n2xsfl2y-mv
description: >
  Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit
  Kupferleiter, VPE-Isolation und fest verschweißtem Al/PE-Mantel. Es bietet
  maximale Betriebssicherheit für kritische Infrastrukturen und schützt
  zuverlässig gegen eindringende Feuchtigkeit.
categories:
  - id: 699de42cad0808777d11998e
    category: Mittelspannungskabel
featuredImage:
  id: 26
  alt: N2XSFL2Y 2 scaled
  caption: null
  updatedAt: '2026-02-24T17:47:24.308Z'
  createdAt: '2026-02-24T17:47:24.308Z'
  url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5.webp
  thumbnailURL: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-600x125.webp
  filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5.webp
  mimeType: image/webp
  filesize: 44434
  width: 2560
  height: 533
  focalX: 50
  focalY: 50
  sizes:
    thumbnail:
      url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-600x125.webp
      width: 600
      height: 125
      mimeType: image/webp
      filesize: 6442
      filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5-600x125.webp
    card:
      url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-768x160.webp
      width: 768
      height: 160
      mimeType: image/webp
      filesize: 8486
      filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5-768x160.webp
    tablet:
      url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-1024x213.webp
      width: 1024
      height: 213
      mimeType: image/webp
      filesize: 11738
      filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5-1024x213.webp
images:
  - id: 26
    alt: N2XSFL2Y 2 scaled
    caption: null
    updatedAt: '2026-02-24T17:47:24.308Z'
    createdAt: '2026-02-24T17:47:24.308Z'
    url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5.webp
    thumbnailURL: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-600x125.webp
    filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5.webp
    mimeType: image/webp
    filesize: 44434
    width: 2560
    height: 533
    focalX: 50
    focalY: 50
    sizes:
      thumbnail:
        url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-600x125.webp
        width: 600
        height: 125
        mimeType: image/webp
        filesize: 6442
        filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5-600x125.webp
      card:
        url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-768x160.webp
        width: 768
        height: 160
        mimeType: image/webp
        filesize: 8486
        filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5-768x160.webp
      tablet:
        url: /media/N2XSFL2Y-2-scaled-5-1024x213.webp
        width: 1024
        height: 213
        mimeType: image/webp
        filesize: 11738
        filename: N2XSFL2Y-2-scaled-5-1024x213.webp
application:
  root:
    type: root
    format: ''
    indent: 0
    version: 1
    children:
      - type: paragraph
        format: ''
        indent: 0
        version: 1
        children:
          - mode: normal
            text: >-
              Das N2XS(FL)2Y erfüllt die Standards DIN VDE 0276-620, HD 620 S2
              und IEC 60502. Es eignet sich hervorragend für die Verlegung in
              Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie auf
              Kabelpritschen – insbesondere in EVU-Netzen, Industrieanlagen und
              Schaltstationen, wo erhöhte Anforderungen an mechanische
              Belastbarkeit und Wasserdichtigkeit bestehen.
            type: text
            style: ''
            detail: 0
            format: 0
            version: 1
        direction: ltr
    direction: ltr
_status: published
---
}>

#### Für anspruchsvolle Energieverteilungsnetze

Das **N2XS(FL)2Y** erfüllt die Standards **DIN VDE 0276-620**, **HD 620 S2** und **IEC 60502**. Es eignet sich hervorragend für die **Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie auf Kabelpritschen** – insbesondere in **EVU-Netzen, Industrieanlagen und Schaltstationen**, wo erhöhte Anforderungen an mechanische Belastbarkeit und Wasserdichtigkeit bestehen.

#### Technischer Aufbau

Der Kabelaufbau basiert auf einem **mehrdrähtigen Kupferleiter** (Klasse 2), einer **VPE-Isolation** mit extrudierter, fest haftender **äußerer Leitschicht**, sowie einer **längswasserdichten, leitfähigen Bandierung**. Die Abschirmung besteht aus **Kupferdrähten mit Querleitwendel**, ergänzt durch eine weitere **längswasserdichte Bandierung**. Der äußere Schutz wird durch eine **fest mit dem schwarzen PE-Mantel verschweißte Aluminiumbandierung** realisiert – sie wirkt als effektive **Querwassersperre**.

#### Eigenschaften und Vorteile

Das N2XS(FL)2Y ist **erdverlegbar**, **für Außenanwendungen geeignet** und hält **Betriebstemperaturen bis +90 °C** sowie **Kurzschlussbelastungen bis +250 °C** stand. Es ist **silikon- und cadmiumfrei** und enthält keine lackbenetzungsstörenden Substanzen. Dank seines **teilentladungsfreien Aufbaus** und der Al/PE-Schicht ist es bestens geeignet für **feuchte Umgebungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf**.

<Block type="productTabs" data={{"blockType":"productTabs","voltageTables":[{"id":"699de42cad0808777d119a38","rows":[{"id":"699de42cad0808777d1199b9","cells":[{"id":"699de42cad0808777d1199ac","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d1199ad","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d1199ae","value":"0,24"},{"id":"699de42cad0808777d1199af","value":"16,3"},{"id":"699de42cad0808777d1199b0","value":"0,387"},{"id":"699de42cad0808777d1199b1","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199b2","value":"238"},{"id":"699de42cad0808777d1199b3","value":"220"},{"id":"699de42cad0808777d1199b4","value":"7,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199b5","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199b6","value":"520"},{"id":"699de42cad0808777d1199b7","value":"26"},{"id":"699de42cad0808777d1199b8","value":"1010"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d1199c7","cells":[{"id":"699de42cad0808777d1199ba","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d1199bb","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d1199bc","value":"0,28"},{"id":"699de42cad0808777d1199bd","value":"17,9"},{"id":"699de42cad0808777d1199be","value":"0,268"},{"id":"699de42cad0808777d1199bf","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199c0","value":"294"},{"id":"699de42cad0808777d1199c1","value":"268"},{"id":"699de42cad0808777d1199c2","value":"10"},{"id":"699de42cad0808777d1199c3","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199c4","value":"560"},{"id":"699de42cad0808777d1199c5","value":"28"},{"id":"699de42cad0808777d1199c6","value":"1238"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d1199d5","cells":[{"id":"699de42cad0808777d1199c8","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d1199c9","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d1199ca","value":"0,3"},{"id":"699de42cad0808777d1199cb","value":"19,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199cc","value":"0,193"},{"id":"699de42cad0808777d1199cd","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199ce","value":"358"},{"id":"699de42cad0808777d1199cf","value":"320"},{"id":"699de42cad0808777d1199d0","value":"13,6"},{"id":"699de42cad0808777d1199d1","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199d2","value":"580"},{"id":"699de42cad0808777d1199d3","value":"29"},{"id":"699de42cad0808777d1199d4","value":"1495"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d1199e3","cells":[{"id":"699de42cad0808777d1199d6","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d1199d7","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d1199d8","value":"0,34"},{"id":"699de42cad0808777d1199d9","value":"20,9"},{"id":"699de42cad0808777d1199da","value":"0,153"},{"id":"699de42cad0808777d1199db","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199dc","value":"413"},{"id":"699de42cad0808777d1199dd","value":"363"},{"id":"699de42cad0808777d1199de","value":"17,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199df","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199e0","value":"620"},{"id":"699de42cad0808777d1199e1","value":"31"},{"id":"699de42cad0808777d1199e2","value":"1773"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d1199f1","cells":[{"id":"699de42cad0808777d1199e4","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d1199e5","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d1199e6","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d1199e7","value":"22,3"},{"id":"699de42cad0808777d1199e8","value":"0,124"},{"id":"699de42cad0808777d1199e9","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199ea","value":"468"},{"id":"699de42cad0808777d1199eb","value":"405"},{"id":"699de42cad0808777d1199ec","value":"21,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199ed","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199ee","value":"640"},{"id":"699de42cad0808777d1199ef","value":"32"},{"id":"699de42cad0808777d1199f0","value":"2119"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d1199ff","cells":[{"id":"699de42cad0808777d1199f2","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d1199f3","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d1199f4","value":"0,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199f5","value":"23,9"},{"id":"699de42cad0808777d1199f6","value":"0,099"},{"id":"699de42cad0808777d1199f7","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199f8","value":"535"},{"id":"699de42cad0808777d1199f9","value":"456"},{"id":"699de42cad0808777d1199fa","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d1199fb","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d1199fc","value":"680"},{"id":"699de42cad0808777d1199fd","value":"34"},{"id":"699de42cad0808777d1199fe","value":"2483"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119a0d","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a00","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a01","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a02","value":"0,44"},{"id":"699de42cad0808777d119a03","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a04","value":"0,075"},{"id":"699de42cad0808777d119a05","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a06","value":"631"},{"id":"699de42cad0808777d119a07","value":"526"},{"id":"699de42cad0808777d119a08","value":"34,3"},{"id":"699de42cad0808777d119a09","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a0a","value":"720"},{"id":"699de42cad0808777d119a0b","value":"36"},{"id":"699de42cad0808777d119a0c","value":"3073"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119a1b","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a0e","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a0f","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a10","value":"0,48"},{"id":"699de42cad0808777d119a11","value":"28,8"},{"id":"699de42cad0808777d119a12","value":"0,06"},{"id":"699de42cad0808777d119a13","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a14","value":"722"},{"id":"699de42cad0808777d119a15","value":"591"},{"id":"699de42cad0808777d119a16","value":"42,9"},{"id":"699de42cad0808777d119a17","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a18","value":"780"},{"id":"699de42cad0808777d119a19","value":"39"},{"id":"699de42cad0808777d119a1a","value":"3737"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119a29","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a1c","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a1d","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a1e","value":"0,54"},{"id":"699de42cad0808777d119a1f","value":"31,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a20","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119a21","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a22","value":"827"},{"id":"699de42cad0808777d119a23","value":"662"},{"id":"699de42cad0808777d119a24","value":"57,2"},{"id":"699de42cad0808777d119a25","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a26","value":"840"},{"id":"699de42cad0808777d119a27","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119a28","value":"4697"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119a37","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a2a","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a2b","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a2c","value":"0,61"},{"id":"699de42cad0808777d119a2d","value":"34,6"},{"id":"699de42cad0808777d119a2e","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119a2f","value":"3,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a30","value":"949"},{"id":"699de42cad0808777d119a31","value":"744"},{"id":"699de42cad0808777d119a32","value":"71,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a33","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a34","value":"880"},{"id":"699de42cad0808777d119a35","value":"44"},{"id":"699de42cad0808777d119a36","value":"5729"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d11999f","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d1199a0","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d1199a1","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a2","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a3","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a4","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a5","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a6","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a7","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a8","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d1199a9","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d1199aa","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d1199ab","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119996","label":"Spannung","value":"6/10 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119997","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"21"},{"id":"699de42cad0808777d119998","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119999","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d11999a","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d11999b","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d11999c","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d11999d","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d11999e","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"6/10 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119adb","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119a5c","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a4f","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a50","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a51","value":"0,17"},{"id":"699de42cad0808777d119a52","value":"20,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a53","value":"0,387"},{"id":"699de42cad0808777d119a54","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a55","value":"239"},{"id":"699de42cad0808777d119a56","value":"222"},{"id":"699de42cad0808777d119a57","value":"7,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a58","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a59","value":"600"},{"id":"699de42cad0808777d119a5a","value":"30"},{"id":"699de42cad0808777d119a5b","value":"1166"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119a6a","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a5d","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a5e","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a5f","value":"0,19"},{"id":"699de42cad0808777d119a60","value":"22,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a61","value":"0,268"},{"id":"699de42cad0808777d119a62","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a63","value":"297"},{"id":"699de42cad0808777d119a64","value":"271"},{"id":"699de42cad0808777d119a65","value":"10"},{"id":"699de42cad0808777d119a66","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a67","value":"640"},{"id":"699de42cad0808777d119a68","value":"32"},{"id":"699de42cad0808777d119a69","value":"1409"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119a78","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a6b","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a6c","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a6d","value":"0,21"},{"id":"699de42cad0808777d119a6e","value":"23,6"},{"id":"699de42cad0808777d119a6f","value":"0,193"},{"id":"699de42cad0808777d119a70","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a71","value":"361"},{"id":"699de42cad0808777d119a72","value":"323"},{"id":"699de42cad0808777d119a73","value":"13,6"},{"id":"699de42cad0808777d119a74","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a75","value":"660"},{"id":"699de42cad0808777d119a76","value":"33"},{"id":"699de42cad0808777d119a77","value":"1675"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119a86","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a79","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a7a","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a7b","value":"0,23"},{"id":"699de42cad0808777d119a7c","value":"25,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a7d","value":"0,153"},{"id":"699de42cad0808777d119a7e","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a7f","value":"416"},{"id":"699de42cad0808777d119a80","value":"367"},{"id":"699de42cad0808777d119a81","value":"17,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a82","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a83","value":"700"},{"id":"699de42cad0808777d119a84","value":"35"},{"id":"699de42cad0808777d119a85","value":"1968"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119a94","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a87","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a88","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a89","value":"0,25"},{"id":"699de42cad0808777d119a8a","value":"26,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a8b","value":"0,124"},{"id":"699de42cad0808777d119a8c","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a8d","value":"470"},{"id":"699de42cad0808777d119a8e","value":"409"},{"id":"699de42cad0808777d119a8f","value":"21,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a90","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a91","value":"720"},{"id":"699de42cad0808777d119a92","value":"36"},{"id":"699de42cad0808777d119a93","value":"2320"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119aa2","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119a95","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119a96","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119a97","value":"0,27"},{"id":"699de42cad0808777d119a98","value":"28,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a99","value":"0,099"},{"id":"699de42cad0808777d119a9a","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119a9b","value":"538"},{"id":"699de42cad0808777d119a9c","value":"461"},{"id":"699de42cad0808777d119a9d","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119a9e","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119a9f","value":"760"},{"id":"699de42cad0808777d119aa0","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119aa1","value":"2697"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119ab0","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119aa3","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119aa4","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119aa5","value":"0,3"},{"id":"699de42cad0808777d119aa6","value":"30,6"},{"id":"699de42cad0808777d119aa7","value":"0,075"},{"id":"699de42cad0808777d119aa8","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119aa9","value":"634"},{"id":"699de42cad0808777d119aaa","value":"532"},{"id":"699de42cad0808777d119aab","value":"34,3"},{"id":"699de42cad0808777d119aac","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119aad","value":"800"},{"id":"699de42cad0808777d119aae","value":"40"},{"id":"699de42cad0808777d119aaf","value":"3303"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119abe","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119ab1","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119ab2","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ab3","value":"0,32"},{"id":"699de42cad0808777d119ab4","value":"33"},{"id":"699de42cad0808777d119ab5","value":"0,06"},{"id":"699de42cad0808777d119ab6","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ab7","value":"724"},{"id":"699de42cad0808777d119ab8","value":"599"},{"id":"699de42cad0808777d119ab9","value":"42,9"},{"id":"699de42cad0808777d119aba","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119abb","value":"860"},{"id":"699de42cad0808777d119abc","value":"43"},{"id":"699de42cad0808777d119abd","value":"3978"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119acc","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119abf","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119ac0","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119ac1","value":"0,36"},{"id":"699de42cad0808777d119ac2","value":"35,6"},{"id":"699de42cad0808777d119ac3","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119ac4","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ac5","value":"829"},{"id":"699de42cad0808777d119ac6","value":"671"},{"id":"699de42cad0808777d119ac7","value":"57,2"},{"id":"699de42cad0808777d119ac8","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ac9","value":"900"},{"id":"699de42cad0808777d119aca","value":"45"},{"id":"699de42cad0808777d119acb","value":"4925"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119ada","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119acd","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119ace","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119acf","value":"0,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ad0","value":"38,8"},{"id":"699de42cad0808777d119ad1","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119ad2","value":"5,5"},{"id":"699de42cad0808777d119ad3","value":"953"},{"id":"699de42cad0808777d119ad4","value":"754"},{"id":"699de42cad0808777d119ad5","value":"71,4"},{"id":"699de42cad0808777d119ad6","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119ad7","value":"980"},{"id":"699de42cad0808777d119ad8","value":"49"},{"id":"699de42cad0808777d119ad9","value":"6006"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119a42","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119a43","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119a44","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119a45","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119a46","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119a47","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119a48","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119a49","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119a4a","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119a4b","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119a4c","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119a4d","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119a4e","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119a39","label":"Spannung","value":"12/20 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119a3a","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"42"},{"id":"699de42cad0808777d119a3b","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35 - + 90 / -35 - +90"},{"id":"699de42cad0808777d119a3c","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119a3d","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119a3e","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119a3f","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119a40","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119a41","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"12/20 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119b7e","rows":[{"id":"699de42cad0808777d119aff","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119af2","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119af3","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119af4","value":"0,13"},{"id":"699de42cad0808777d119af5","value":"25,5"},{"id":"699de42cad0808777d119af6","value":"0,387"},{"id":"699de42cad0808777d119af7","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119af8","value":"241"},{"id":"699de42cad0808777d119af9","value":"225"},{"id":"699de42cad0808777d119afa","value":"7,1"},{"id":"699de42cad0808777d119afb","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119afc","value":"700"},{"id":"699de42cad0808777d119afd","value":"35"},{"id":"699de42cad0808777d119afe","value":"1405"}],"configuration":"1x50/16"},{"id":"699de42cad0808777d119b0d","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b00","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b01","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b02","value":"0,15"},{"id":"699de42cad0808777d119b03","value":"27,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b04","value":"0,268"},{"id":"699de42cad0808777d119b05","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b06","value":"299"},{"id":"699de42cad0808777d119b07","value":"274"},{"id":"699de42cad0808777d119b08","value":"10"},{"id":"699de42cad0808777d119b09","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b0a","value":"740"},{"id":"699de42cad0808777d119b0b","value":"37"},{"id":"699de42cad0808777d119b0c","value":"1646"}],"configuration":"1x70/16"},{"id":"699de42cad0808777d119b1b","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b0e","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b0f","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b10","value":"0,16"},{"id":"699de42cad0808777d119b11","value":"28,6"},{"id":"699de42cad0808777d119b12","value":"0,193"},{"id":"699de42cad0808777d119b13","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b14","value":"363"},{"id":"699de42cad0808777d119b15","value":"327"},{"id":"699de42cad0808777d119b16","value":"13,6"},{"id":"699de42cad0808777d119b17","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b18","value":"760"},{"id":"699de42cad0808777d119b19","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119b1a","value":"1926"}],"configuration":"1x95/16"},{"id":"699de42cad0808777d119b29","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b1c","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b1d","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b1e","value":"0,17"},{"id":"699de42cad0808777d119b1f","value":"30,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b20","value":"0,153"},{"id":"699de42cad0808777d119b21","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b22","value":"418"},{"id":"699de42cad0808777d119b23","value":"371"},{"id":"699de42cad0808777d119b24","value":"17,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b25","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b26","value":"800"},{"id":"699de42cad0808777d119b27","value":"40"},{"id":"699de42cad0808777d119b28","value":"2227"}],"configuration":"1x120/16"},{"id":"699de42cad0808777d119b37","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b2a","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b2b","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b2c","value":"0,19"},{"id":"699de42cad0808777d119b2d","value":"31,5"},{"id":"699de42cad0808777d119b2e","value":"0,124"},{"id":"699de42cad0808777d119b2f","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b30","value":"472"},{"id":"699de42cad0808777d119b31","value":"414"},{"id":"699de42cad0808777d119b32","value":"21,4"},{"id":"699de42cad0808777d119b33","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b34","value":"820"},{"id":"699de42cad0808777d119b35","value":"41"},{"id":"699de42cad0808777d119b36","value":"2590"}],"configuration":"1x150/25"},{"id":"699de42cad0808777d119b45","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b38","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b39","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b3a","value":"0,2"},{"id":"699de42cad0808777d119b3b","value":"33,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b3c","value":"0,099"},{"id":"699de42cad0808777d119b3d","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b3e","value":"539"},{"id":"699de42cad0808777d119b3f","value":"466"},{"id":"699de42cad0808777d119b40","value":"26,4"},{"id":"699de42cad0808777d119b41","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b42","value":"860"},{"id":"699de42cad0808777d119b43","value":"43"},{"id":"699de42cad0808777d119b44","value":"2975"}],"configuration":"1x185/25"},{"id":"699de42cad0808777d119b53","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b46","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b47","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b48","value":"0,22"},{"id":"699de42cad0808777d119b49","value":"35,6"},{"id":"699de42cad0808777d119b4a","value":"0,075"},{"id":"699de42cad0808777d119b4b","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b4c","value":"635"},{"id":"699de42cad0808777d119b4d","value":"539"},{"id":"699de42cad0808777d119b4e","value":"34,3"},{"id":"699de42cad0808777d119b4f","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b50","value":"900"},{"id":"699de42cad0808777d119b51","value":"45"},{"id":"699de42cad0808777d119b52","value":"3594"}],"configuration":"1x240/25"},{"id":"699de42cad0808777d119b61","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b54","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b55","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b56","value":"0,24"},{"id":"699de42cad0808777d119b57","value":"38"},{"id":"699de42cad0808777d119b58","value":"0,06"},{"id":"699de42cad0808777d119b59","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b5a","value":"725"},{"id":"699de42cad0808777d119b5b","value":"606"},{"id":"699de42cad0808777d119b5c","value":"42,9"},{"id":"699de42cad0808777d119b5d","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b5e","value":"960"},{"id":"699de42cad0808777d119b5f","value":"48"},{"id":"699de42cad0808777d119b60","value":"4300"}],"configuration":"1x300/25"},{"id":"699de42cad0808777d119b6f","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b62","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b63","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b64","value":"0,26"},{"id":"699de42cad0808777d119b65","value":"40,6"},{"id":"699de42cad0808777d119b66","value":"0,047"},{"id":"699de42cad0808777d119b67","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b68","value":"831"},{"id":"699de42cad0808777d119b69","value":"680"},{"id":"699de42cad0808777d119b6a","value":"57,2"},{"id":"699de42cad0808777d119b6b","value":"2,1"},{"id":"699de42cad0808777d119b6c","value":"1020"},{"id":"699de42cad0808777d119b6d","value":"51"},{"id":"699de42cad0808777d119b6e","value":"5290"}],"configuration":"1x400/35"},{"id":"699de42cad0808777d119b7d","cells":[{"id":"699de42cad0808777d119b70","value":"Cu"},{"id":"699de42cad0808777d119b71","value":"RM"},{"id":"699de42cad0808777d119b72","value":"0,29"},{"id":"699de42cad0808777d119b73","value":"43,8"},{"id":"699de42cad0808777d119b74","value":"0,037"},{"id":"699de42cad0808777d119b75","value":"8"},{"id":"699de42cad0808777d119b76","value":"953"},{"id":"699de42cad0808777d119b77","value":"765"},{"id":"699de42cad0808777d119b78","value":"71,4"},{"id":"699de42cad0808777d119b79","value":"2,4"},{"id":"699de42cad0808777d119b7a","value":"1080"},{"id":"699de42cad0808777d119b7b","value":"54"},{"id":"699de42cad0808777d119b7c","value":"6403"}],"configuration":"1x500/35"}],"columns":[{"id":"699de42cad0808777d119ae5","key":"Cond","label":"Leiter"},{"id":"699de42cad0808777d119ae6","key":"shape","label":"Form"},{"id":"699de42cad0808777d119ae7","key":"cap","label":"Cap [uF/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119ae8","key":"DI","label":"DI [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119ae9","key":"RI","label":"RI [Ohm/km]"},{"id":"699de42cad0808777d119aea","key":"Wi","label":"Wi [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119aeb","key":"Ibl","label":"Ibl [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119aec","key":"Ibe","label":"Ibe [A]"},{"id":"699de42cad0808777d119aed","key":"Ik_cond","label":"Ik [kA]"},{"id":"699de42cad0808777d119aee","key":"Wm","label":"Wm [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119aef","key":"Rbv","label":"Rbv [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119af0","key":"Ø","label":"Ø [mm]"},{"id":"699de42cad0808777d119af1","key":"G","label":"G [kg/km]"}],"metaItems":[{"id":"699de42cad0808777d119adc","label":"Spannung","value":"18/30 kV"},{"id":"699de42cad0808777d119add","unit":"kV","label":"Prüfspannung","value":"63"},{"id":"699de42cad0808777d119ade","unit":"°C","label":"Temperaturbereich","value":"-35-+90"},{"id":"699de42cad0808777d119adf","unit":"°C","label":"Leitertemperatur (max.)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119ae0","unit":"°C","label":"Kurzschlusstemperatur (max.)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119ae1","unit":"°C","label":"Minimale Verlegetemperatur","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119ae2","unit":"°C","label":"Minimale Lagertemperatur","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119ae3","unit":"","label":"CPR-Klasse","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119ae4","unit":"","label":"Flammhemmend","value":"no"}],"voltageLabel":"18/30 kV"}],"technicalItems":[{"id":"699de42cad0808777d11998f","unit":"","label":"CPR class","value":"Fca"},{"id":"699de42cad0808777d119990","unit":"","label":"Flame retardant","value":"no"},{"id":"699de42cad0808777d119991","unit":"°C","label":"Maximal operating conductor temperature (°C)","value":"+90"},{"id":"699de42cad0808777d119992","unit":"°C","label":"Maximal short-circuit temperature (°C)","value":"+250"},{"id":"699de42cad0808777d119993","unit":"°C","label":"Minimal storage temperature (°C)","value":"-35"},{"id":"699de42cad0808777d119994","unit":"°C","label":"Minimal temperature for laying (°C)","value":"-20"},{"id":"699de42cad0808777d119995","unit":"","label":"Shape of conductor","value":"RM"}],"id":"69f85c4f31a177188da0eb33"}} />
