---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  The N2XS(FL)2Y cable is a customizable high-voltage cable featuring a
  well-designed protection system against water ingress and high electrical load
  capacity. It complies with international standards and is ideally suited for
  demanding energy infrastructure projects.
categories:
  - High Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/06/N2XSFL2Y-3-scaled.webp
locale: en
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.24",
            "16.3",
            "0.387",
            "3.4",
            "238",
            "220",
            "7.1",
            "2.1",
            "520",
            "26",
            "1010"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.268",
            "3.4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2.1",
            "560",
            "28",
            "1238"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.3",
            "19.4",
            "0.193",
            "3.4",
            "358",
            "320",
            "13.6",
            "2.1",
            "580",
            "29",
            "1495"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.34",
            "20.9",
            "0.153",
            "3.4",
            "413",
            "363",
            "17.1",
            "2.1",
            "620",
            "31",
            "1773"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.36",
            "22.3",
            "0.124",
            "3.4",
            "468",
            "405",
            "21.4",
            "2.1",
            "640",
            "32",
            "2119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.4",
            "23.9",
            "0.099",
            "3.4",
            "535",
            "456",
            "26.4",
            "2.1",
            "680",
            "34",
            "2483"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.44",
            "26.4",
            "0.075",
            "3.4",
            "631",
            "526",
            "34.3",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "3073"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.48",
            "28.8",
            "0.06",
            "3.4",
            "722",
            "591",
            "42.9",
            "2.1",
            "780",
            "39",
            "3737"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.54",
            "31.4",
            "0.047",
            "3.4",
            "827",
            "662",
            "57.2",
            "2.1",
            "840",
            "42",
            "4697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.61",
            "34.6",
            "0.037",
            "3.4",
            "949",
            "744",
            "71.4",
            "2.1",
            "880",
            "44",
            "5729"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35 - + 90 / -35 - +90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.17",
            "20.5",
            "0.387",
            "5.5",
            "239",
            "222",
            "7.1",
            "2.1",
            "600",
            "30",
            "1166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.19",
            "22.1",
            "0.268",
            "5.5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2.1",
            "640",
            "32",
            "1409"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.21",
            "23.6",
            "0.193",
            "5.5",
            "361",
            "323",
            "13.6",
            "2.1",
            "660",
            "33",
            "1675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.153",
            "5.5",
            "416",
            "367",
            "17.1",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1968"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.124",
            "5.5",
            "470",
            "409",
            "21.4",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "2320"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.099",
            "5.5",
            "538",
            "461",
            "26.4",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "2697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.3",
            "30.6",
            "0.075",
            "5.5",
            "634",
            "532",
            "34.3",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "3303"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.32",
            "33",
            "0.06",
            "5.5",
            "724",
            "599",
            "42.9",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "3978"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.047",
            "5.5",
            "829",
            "671",
            "57.2",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "4925"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.037",
            "5.5",
            "953",
            "754",
            "71.4",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "6006"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.13",
            "25.5",
            "0.387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7.1",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1405"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2.1",
            "740",
            "37",
            "1646"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13.6",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1926"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17.1",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "2227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21.4",
            "2.1",
            "820",
            "41",
            "2590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26.4",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "2975"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.22",
            "35.6",
            "0.075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34.3",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "3594"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.24",
            "38",
            "0.06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42.9",
            "2.1",
            "960",
            "48",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.26",
            "40.6",
            "0.047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57.2",
            "2.1",
            "1020",
            "51",
            "5290"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71.4",
            "2.4",
            "1080",
            "54",
            "6403"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="508" data-end="571">Flexible in use – underground, underwater, and on cable trays</h3>
<p data-start="573" data-end="950">The <strong data-start="577" data-end="591">N2XS(FL)2Y</strong> is designed for <strong data-start="615" data-end="698">installation in the ground, in cable ducts, pipes, outdoor areas, and indoor spaces</strong>. It complies with the <strong data-start="723" data-end="736">IEC 60840</strong> standard and can be tailored to specific project requirements. It is typically used in <strong data-start="841" data-end="906">transmission networks, substations, and large industrial facilities</strong> where maximum reliability is essential.</p>
<h3 data-start="952" data-end="975">Technical structure</h3>
<p data-start="977" data-end="1539">The cable features a <strong data-start="1006" data-end="1062">multi-stranded copper conductor (class 2 according to IEC 60228)</strong>. The insulation consists of <strong data-start="1090" data-end="1123">cross-linked polyethylene (XLPE)</strong>, embedded between a <strong data-start="1152" data-end="1180">conductive inner layer</strong> and a <strong data-start="1191" data-end="1232">conductive outer insulation layer</strong>. A <strong data-start="1239" data-end="1265">water-swellable tape</strong>, together with <strong data-start="1286" data-end="1334">copper wires and an open copper helix</strong>, provides effective shielding. The outer sheath is made of <strong data-start="1395" data-end="1401">PE</strong>, firmly bonded with an <strong data-start="1417" data-end="1451">aluminum laminate (Alucopo)</strong> – optimal protection against <strong data-start="1496" data-end="1538">mechanical stress and moisture</strong>.</p>
<h3 data-start="1541" data-end="1561">Application features</h3>
<p data-start="1563" data-end="1902">The N2XS(FL)2Y is <strong data-start="1582" data-end="1611">waterproof, suitable for underground installation</strong>, and resistant to mechanical stress – and thanks to its <strong data-start="1655" data-end="1700">multi-layered shielding and water-blocking structure</strong>, it is particularly suited for critical high-voltage applications. Electrical performance is calculated based on the project – allowing precise adaptation to grid operation requirements.</p>
</section>

</ProductTabs>
