---
title: N2XS2Y
sku: N2XS2Y-medium-voltage-cables
description: >
  Das N2XS2Y Kabel ist ein robustes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter,
  VPE-Isolation und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es bietet eine zuverlässige
  Energieübertragung selbst bei hoher mechanischer Belastung und anspruchsvollen
  Umweltbedingungen.
categories:
  - Mittelspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/N2XS2Y-scaled.webp
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "15,3",
            "0,524",
            "3,4",
            "197",
            "187",
            "5",
            "2,1",
            "360",
            "24",
            "803"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "16,3",
            "0,387",
            "3,4",
            "238",
            "220",
            "7,1",
            "2,1",
            "375",
            "25",
            "928"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,268",
            "3,4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2,1",
            "390",
            "26",
            "1154"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "19,4",
            "0,193",
            "3,4",
            "358",
            "320",
            "13,6",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "1410"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,153",
            "3,4",
            "413",
            "363",
            "17,1",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "1682"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,124",
            "3,4",
            "468",
            "405",
            "21,4",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "2025"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,099",
            "3,4",
            "535",
            "456",
            "26,4",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "2383"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,44",
            "26,4",
            "0,075",
            "3,4",
            "631",
            "526",
            "34,3",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "2965"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,49",
            "28,8",
            "0,06",
            "3,4",
            "722",
            "591",
            "42,9",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "3624"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,047",
            "3,4",
            "827",
            "662",
            "57,2",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "4574"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,037",
            "3,4",
            "949",
            "744",
            "71,4",
            "2,1",
            "645",
            "43",
            "5597"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "19,5",
            "0,524",
            "5,5",
            "200",
            "189",
            "5",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "948"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,387",
            "5,5",
            "239",
            "222",
            "7,1",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "1078"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,268",
            "5,5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "1315"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,193",
            "5,5",
            "361",
            "323",
            "13,6",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "1579"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,153",
            "5,5",
            "416",
            "367",
            "17,1",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1861"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,124",
            "5,5",
            "470",
            "409",
            "21,4",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "2212"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,099",
            "5,5",
            "538",
            "461",
            "26,4",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "2585"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "30,6",
            "0,075",
            "5,5",
            "634",
            "532",
            "34,3",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "3181"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,33",
            "33",
            "0,06",
            "5,5",
            "724",
            "599",
            "42,9",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "3763"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,047",
            "5,5",
            "829",
            "671",
            "57,2",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "4795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,43",
            "38,8",
            "0,037",
            "5,5",
            "953",
            "754",
            "71,4",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "5872"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7,1",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1292"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1542"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13,6",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1817"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17,1",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "2110"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21,4",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "2473"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26,4",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "2853"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "35,6",
            "0,075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34,3",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "3467"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "38",
            "0,06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42,9",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "4164"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57,2",
            "2,1",
            "735",
            "49",
            "5131"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71,4",
            "2,4",
            "795",
            "53",
            "6234"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="451" data-end="502">Für Erdverlegung und anspruchsvolle Umgebungen</h3>
<p data-start="504" data-end="901">Das <strong data-start="508" data-end="518">N2XS2Y</strong> erfüllt die Normen <strong data-start="538" data-end="558">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="560" data-end="573">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="578" data-end="591">IEC 60502</strong>. Es eignet sich zur <strong data-start="612" data-end="725">Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, auf Kabelpritschen und insbesondere im Erdreich</strong>. Aufgrund seines widerstandsfähigen Mantels wird es häufig in <strong data-start="788" data-end="841">Industrieanlagen, Kraftwerken und Schaltstationen</strong> eingesetzt, wo Stabilität und Langlebigkeit gefordert sind.</p>
<h3 data-start="903" data-end="926">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="928" data-end="1367">Der Leiter besteht aus <strong data-start="951" data-end="984">blankem, mehrdrähtigem Kupfer</strong> (Klasse 2), umgeben von einer <strong data-start="1015" data-end="1038">inneren Leitschicht</strong> und einer <strong data-start="1049" data-end="1067">VPE-Isolierung</strong> mit festhaftender äußerer Leitschicht. Die Abschirmung erfolgt über eine <strong data-start="1141" data-end="1187">Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendeln</strong>. Zusätzlich ist das Kabel mit einer <strong data-start="1224" data-end="1250">leitfähigen Bandierung</strong> versehen und besitzt einen <strong data-start="1278" data-end="1301">schwarzen PE-Mantel</strong> (Typ DMP2), der vor Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb schützt.</p>
<h3 data-start="1369" data-end="1402">Merkmale und Einsatzvorteile</h3>
<p data-start="1404" data-end="1766">Das N2XS2Y ist <strong data-start="1419" data-end="1435">erdverlegbar</strong>, <strong data-start="1437" data-end="1465">silikon- und cadmiumfrei</strong> sowie <strong data-start="1472" data-end="1493">nicht flammwidrig</strong>. Es ist für Temperaturen bis <strong data-start="1523" data-end="1544">+90 °C im Betrieb</strong> und <strong data-start="1549" data-end="1579">+250 °C im Kurzschlussfall</strong> ausgelegt. Dank seines <strong data-start="1603" data-end="1635">teilentladungsfreien Aufbaus</strong> bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und ist besonders gut für Netze mit hoher Belastung und schwieriger Trassenführung geeignet.</p>
</section>

</ProductTabs>
