---
title: NA2XS(FL)2Y
sku: NA2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist ein leistungsstarkes Hochspannungskabel mit
  Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und einem wasserdichten PE-Mantel. Es bietet
  hohe Betriebssicherheit und ist speziell für die Erdverlegung und anspruchsvolle
  Trassenführungen konzipiert.
categories:
  - Hochspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/06/NA2XSFL2Y-3-scaled.webp
application: >
  Das NA2XS(FL)2Y erfüllt die Anforderungen der IEC 60840 und eignet sich für die
  Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Innenräumen, in Rohren und im Freien. Es
  wird projektbezogen gefertigt und kommt insbesondere in Übertragungsnetzen,
  Versorgungs-Infrastrukturen und Umspannwerken zum Einsatz, wo Sicherheit und
  Langlebigkeit an erster Stelle stehen.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "15.3",
            "0.868",
            "3.4",
            "160",
            "145",
            "3.3",
            "2.1",
            "500",
            "25",
            "643"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "16.4",
            "0.641",
            "3.4",
            "183",
            "171",
            "4.7",
            "2.1",
            "520",
            "26",
            "712"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.28",
            "17.9",
            "0.443",
            "3.4",
            "228",
            "208",
            "6.6",
            "2.1",
            "405",
            "27",
            "796"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.31",
            "19.4",
            "0.32",
            "3.4",
            "280",
            "251",
            "9",
            "2.1",
            "580",
            "29",
            "1101"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.23",
            "25.1",
            "0.253",
            "3.4",
            "323",
            "285",
            "11.3",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1217"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.25",
            "26.5",
            "0.206",
            "3.4",
            "366",
            "319",
            "14.2",
            "2.1",
            "720",
            "36",
            "1412"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "28.1",
            "0.164",
            "3.4",
            "420",
            "361",
            "17.5",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1568"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.3",
            "30.4",
            "0.125",
            "3.4",
            "496",
            "417",
            "22.7",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "1792"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "32.5",
            "0.1",
            "3.4",
            "569",
            "471",
            "28.4",
            "2.1",
            "840",
            "42",
            "2020"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "35.6",
            "0.078",
            "3.4",
            "660",
            "535",
            "37.8",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "2493"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "3.4",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "2903"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/50",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.4",
            "38.8",
            "0.061",
            "3.4",
            "766",
            "609",
            "47.3",
            "2.1",
            "980",
            "49",
            "3059"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.44",
            "42.2",
            "0.047",
            "3.4",
            "866",
            "705",
            "59.6",
            "2.4",
            "780",
            "52",
            "3383"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.49",
            "46.5",
            "0.037",
            "3.4",
            "984",
            "767",
            "75.6",
            "2.4",
            "840",
            "56",
            "3858"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.55",
            "50.4",
            "0.0291",
            "3.4",
            "1187",
            "863",
            "94",
            "2.4",
            "1220",
            "61",
            "4824"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.13",
            "25.6",
            "0.641",
            "8",
            "187",
            "174",
            "4.7",
            "2.1",
            "700",
            "35",
            "1100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.15",
            "27.1",
            "0.443",
            "8",
            "232",
            "213",
            "6.6",
            "2.1",
            "740",
            "37",
            "1213"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.16",
            "28.6",
            "0.32",
            "8",
            "282",
            "254",
            "9",
            "2.1",
            "760",
            "38",
            "1339"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.17",
            "30.1",
            "0.253",
            "8",
            "325",
            "289",
            "11.3",
            "2.1",
            "800",
            "40",
            "1463"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.19",
            "31.5",
            "0.206",
            "8",
            "367",
            "322",
            "14.2",
            "2.1",
            "820",
            "41",
            "1660"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.2",
            "33.1",
            "0.164",
            "8",
            "421",
            "364",
            "17.5",
            "2.1",
            "860",
            "43",
            "1837"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.22",
            "35.4",
            "0.125",
            "8",
            "496",
            "422",
            "22.7",
            "2.1",
            "900",
            "45",
            "2049"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.24",
            "37.5",
            "0.1",
            "8",
            "568",
            "476",
            "28.4",
            "2.1",
            "940",
            "47",
            "2336"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.27",
            "40.6",
            "0.0778",
            "8",
            "659",
            "541",
            "37.8",
            "2.1",
            "1000",
            "50",
            "2842"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.29",
            "43.8",
            "0.0605",
            "8",
            "764",
            "616",
            "47.3",
            "2.4",
            "1080",
            "54",
            "3269"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x630/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.32",
            "47.2",
            "0.0469",
            "8",
            "866",
            "692",
            "59.6",
            "2.4",
            "1120",
            "56",
            "3590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x800/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.36",
            "51.5",
            "0.0367",
            "8",
            "984",
            "770",
            "75.6",
            "2.4",
            "1200",
            "60",
            "4284"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x1000/35",
          "cells": [
            "Al",
            "RM",
            "0.39",
            "55.4",
            "0.0291",
            "8",
            "1196",
            "878",
            "94",
            "2.4",
            "1340",
            "67",
            "5327"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>


<h3>Ideal für Hochspannungsanwendungen im Erdreich und im Freien</h3>
<p>Das <strong>NA2XS(FL)2Y</strong> erfüllt die Anforderungen der <strong>IEC 60840</strong> und eignet sich für die <strong>Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Innenräumen, in Rohren und im Freien</strong>. Es wird projektbezogen gefertigt und kommt insbesondere in <strong>Übertragungsnetzen, Versorgungs-Infrastrukturen und Umspannwerken</strong> zum Einsatz, wo Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen.</p>
<h3>Aufbau und technische Merkmale</h3>
<p>Im Kern verfügt das Kabel über einen <strong>verdichteten, mehrdrähtigen Aluminiumleiter</strong> nach <strong>IEC 60228</strong>, eingebettet in eine <strong>leitfähige Innenschicht</strong>, eine <strong>VPE-Isolierung</strong> und eine <strong>fest verbundene, extrudierte Außenschicht</strong>. Die Kombination aus <strong>quellfähigem Band</strong>, <strong>Kupferschirmung mit offener Wendel</strong> und einer zusätzlichen <strong>quellfähigen Bewicklung</strong> schützt das Kabel effektiv vor Feuchtigkeitseintritt. Der schwarze <strong>PE-Mantel mit fest verschweißter Aluminiumbandierung (Alucopo)</strong> dient sowohl als mechanischer Schutz als auch als <strong>Querwassersperre</strong>.</p>
<h3>Eigenschaften und Anwendungsvorteile</h3>
<p>Das NA2XS(FL)2Y ist <strong>für die direkte Erdverlegung geeignet</strong>, <strong>mechanisch robust</strong> und bietet durch seinen <strong>teilentladungsfreien Aufbau</strong> sowie die wasserabweisende Konstruktion eine exzellente Betriebssicherheit. Es wird projektspezifisch konfiguriert und lässt sich flexibel einsetzen – von städtischen Energieprojekten bis hin zu großen Industrieanlagen.</p>


</ProductTabs>
