---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein anpassbares Hochspannungskabel mit durchdachtem
  Schutzaufbau gegen Wassereintritt und hoher elektrischer Belastbarkeit. Es
  erfüllt internationale Normen und eignet sich ideal für anspruchsvolle
  Energieinfrastrukturen.
categories:
  - Hochspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/06/N2XSFL2Y-3-scaled.webp
application: >
  Das N2XS(FL)2Y ist konzipiert für die Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Rohren,
  im Freien und in Innenräumen. Es entspricht der Norm IEC 60840 und lässt sich
  individuell auf projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird es
  in Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen Industrieanlagen, wo maximale
  Zuverlässigkeit gefordert ist.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "16,3",
            "0,387",
            "3,4",
            "238",
            "220",
            "7,1",
            "2,1",
            "520",
            "26",
            "1010"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,268",
            "3,4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2,1",
            "560",
            "28",
            "1238"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "19,4",
            "0,193",
            "3,4",
            "358",
            "320",
            "13,6",
            "2,1",
            "580",
            "29",
            "1495"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,153",
            "3,4",
            "413",
            "363",
            "17,1",
            "2,1",
            "620",
            "31",
            "1773"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,124",
            "3,4",
            "468",
            "405",
            "21,4",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "2119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,099",
            "3,4",
            "535",
            "456",
            "26,4",
            "2,1",
            "680",
            "34",
            "2483"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,44",
            "26,4",
            "0,075",
            "3,4",
            "631",
            "526",
            "34,3",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "3073"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,48",
            "28,8",
            "0,06",
            "3,4",
            "722",
            "591",
            "42,9",
            "2,1",
            "780",
            "39",
            "3737"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,047",
            "3,4",
            "827",
            "662",
            "57,2",
            "2,1",
            "840",
            "42",
            "4697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,037",
            "3,4",
            "949",
            "744",
            "71,4",
            "2,1",
            "880",
            "44",
            "5729"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35 - + 90 / -35 - +90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,387",
            "5,5",
            "239",
            "222",
            "7,1",
            "2,1",
            "600",
            "30",
            "1166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,268",
            "5,5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "1409"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,193",
            "5,5",
            "361",
            "323",
            "13,6",
            "2,1",
            "660",
            "33",
            "1675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,153",
            "5,5",
            "416",
            "367",
            "17,1",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1968"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,124",
            "5,5",
            "470",
            "409",
            "21,4",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "2320"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,099",
            "5,5",
            "538",
            "461",
            "26,4",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "2697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "30,6",
            "0,075",
            "5,5",
            "634",
            "532",
            "34,3",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "3303"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,32",
            "33",
            "0,06",
            "5,5",
            "724",
            "599",
            "42,9",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "3978"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,047",
            "5,5",
            "829",
            "671",
            "57,2",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "4925"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,037",
            "5,5",
            "953",
            "754",
            "71,4",
            "2,1",
            "980",
            "49",
            "6006"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7.1",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1405"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2,1",
            "740",
            "37",
            "1646"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13,6",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "1926"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17,1",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "2227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21,4",
            "2,1",
            "820",
            "41",
            "2590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26,4",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "2975"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "35,6",
            "0,075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34,3",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "3594"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "38",
            "0,06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42,9",
            "2,1",
            "960",
            "48",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57,2",
            "2,1",
            "1020",
            "51",
            "5290"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71,4",
            "2,4",
            "1080",
            "54",
            "6403"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>


<h3>Flexibel im Einsatz – unter Erde, Wasser und auf Pritschen</h3>
<p>Das <strong>N2XS(FL)2Y</strong> ist konzipiert für die <strong>Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Rohren, im Freien und in Innenräumen</strong>. Es entspricht der Norm <strong>IEC 60840</strong> und lässt sich individuell auf projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird es in <strong>Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen Industrieanlagen</strong>, wo maximale Zuverlässigkeit gefordert ist.</p>
<h3>Technischer Aufbau</h3>
<p>Das Kabel verfügt über einen <strong>mehrdrähtigen Kupferleiter (Klasse 2 nach IEC 60228)</strong>. Die Isolation besteht aus <strong>vernetztem Polyethylen (XLPE)</strong>, eingebettet zwischen einer <strong>leitfähigen Innenschicht</strong> und einer <strong>leitfähigen äußeren Isolationsschicht</strong>. Eine <strong>quellfähige Bandierung</strong> sorgt gemeinsam mit <strong>Kupferdrähten und einer offenen Kupferwendel</strong> für eine effektive Abschirmung. Der Außenmantel besteht aus <strong>PE</strong>, das mit einer <strong>Aluminiumkaschierung (Alucopo)</strong> fest verbunden ist – optimaler Schutz gegen <strong>mechanische Belastung und Feuchtigkeit</strong>.</p>
<h3>Einsatzmerkmale</h3>
<p>Das N2XS(FL)2Y ist <strong>wasserdicht, erdverlegbar</strong> und mechanisch belastbar – und dank seiner <strong>mehrschichtigen Schirm- und Quellstruktur</strong> besonders für kritische Hochspannungsanwendungen geeignet. Die elektrische Leistungsfähigkeit wird projektbezogen berechnet – so lässt sich das Kabel exakt an die Anforderungen im Netzbetrieb anpassen.</p>


</ProductTabs>
