---
title: NAY2Y
sku: NAY2Y-low-voltage-cables
description: >
  The NAY2Y cable is an especially robust low-voltage cable with an aluminium
  conductor and an HDPE sheath, specifically developed for installations with
  high mechanical stress. It stands out for its durability in demanding
  environments – whether in industrial facilities, transformer stations, or
  local networks.
categories:
  - Low Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/01/NAY2Y-scaled.webp
application: >
  The NAY2Y meets the requirements of the TP PRAKAB 12/03 standard based on VDE 0276-603
  and is suitable for fixed installation indoors, in cable ducts, underground, in
  water, and outdoors. It is ideal for applications in power plants, industrial and
  switching stations, as well as local supply networks – wherever mechanical stress
  during installation or operation plays a significant role.
locale: en
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Bending radius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "70",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "300 mm2: +140",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+70",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Rated voltage (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Test voltage (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+70",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "70",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "300 mm2: +140",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.91",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "11",
            "122"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "12",
            "171"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "13",
            "209"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.641",
            "1.4",
            "1.8",
            "12xD",
            "15",
            "277"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.443",
            "1.4",
            "1.8",
            "12xD",
            "17",
            "356"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.32",
            "1.6",
            "1.8",
            "12xD",
            "19",
            "464"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.253",
            "1.6",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "549"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.206",
            "1.8",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "670"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.164",
            "2",
            "1.8",
            "12xD",
            "25",
            "821"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.125",
            "2.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "27",
            "1035"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.1",
            "2.4",
            "1.9",
            "12xD",
            "30",
            "1273"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.0778",
            "2.6",
            "2",
            "12xD",
            "34",
            "1598"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.0605",
            "2.8",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "2001"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x10",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "3.08",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "18",
            "398"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.91",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "523"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "24",
            "735"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "903"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.641",
            "1.4",
            "1.8",
            "12xD",
            "27",
            "955"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.443",
            "1.4",
            "2",
            "12xD",
            "31",
            "1263"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.32",
            "1.6",
            "2.1",
            "12xD",
            "34",
            "1625"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.253",
            "1.6",
            "2.2",
            "12xD",
            "37",
            "1911"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.206",
            "1.8",
            "2.3",
            "12xD",
            "41",
            "2329"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.164",
            "2",
            "2.5",
            "12xD",
            "45",
            "2821"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.125",
            "2.2",
            "2.7",
            "12xD",
            "50",
            "3573"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "1.2/1.0",
            "1.8",
            "12xD",
            "27",
            "981"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50+25",
          "cells": [
            "Al",
            "SM/RMV",
            "0.641",
            "1.4/1.2",
            "1.9",
            "12xD",
            "30",
            "1222"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM/RMV",
            "0.443",
            "1.4/1.2",
            "2",
            "12xD",
            "34",
            "1582"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.32",
            "1.6/1.4",
            "2.2",
            "12xD",
            "39",
            "2004"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.253",
            "1.6/1.4",
            "2.3",
            "12xD",
            "42",
            "2429"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.206",
            "1.8/1.4",
            "2.4",
            "12xD",
            "47",
            "2854"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.164",
            "2.0/1.6",
            "2.6",
            "12xD",
            "51",
            "3492"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.125",
            "2.2/1.6",
            "2.8",
            "12xD",
            "58",
            "4437"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.91",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "611"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1.91",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "23",
            "649"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "873"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1.2",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "906"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "28",
            "1071"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.641",
            "1.4",
            "1.9",
            "12xD",
            "30",
            "1238"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.641",
            "1.4",
            "1.9",
            "12xD",
            "31",
            "1324"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.443",
            "1.4",
            "2.1",
            "12xD",
            "33",
            "1591"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.32",
            "1.6",
            "2.2",
            "12xD",
            "37",
            "2068"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.253",
            "1.6",
            "2.4",
            "12xD",
            "41",
            "2518"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.206",
            "1.8",
            "2.5",
            "12xD",
            "45",
            "3013"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.206",
            "1.8",
            "2.5",
            "12xD",
            "48",
            "3183"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.164",
            "2",
            "2.7",
            "12xD",
            "50",
            "3732"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.164",
            "2",
            "2.7",
            "12xD",
            "53",
            "3928"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.125",
            "2.2",
            "2.9",
            "12xD",
            "56",
            "4648"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.125",
            "2.2",
            "2.9",
            "12xD",
            "59",
            "4929"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.91",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "24",
            "721"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "28",
            "1059"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "1.2",
            "1.9",
            "12xD",
            "31",
            "1320"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.641",
            "1.4",
            "2",
            "12xD",
            "35",
            "1661"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.443",
            "1.4",
            "2.2",
            "12xD",
            "40",
            "2137"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.32",
            "1.6",
            "2.4",
            "12xD",
            "45",
            "2816"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.253",
            "1.6",
            "2.5",
            "12xD",
            "49",
            "3342"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="525" data-end="567">For demanding installation conditions</h3>
<p data-start="569" data-end="991">The <strong data-start="573" data-end="582">NAY2Y</strong> meets the requirements of <strong data-start="618" data-end="637">TP PRAKAB 12/03</strong> based on <strong data-start="654" data-end="670">VDE 0276-603</strong> and is suitable for <strong data-start="695" data-end="787">fixed installation indoors, in cable ducts, underground, in water, and outdoors</strong>. It is ideal for applications in power plants, industrial and switching stations, as well as local supply networks – wherever mechanical stress during installation or operation plays a significant role.</p>
<h3 data-start="993" data-end="1028">Construction and material components</h3>
<p data-start="1030" data-end="1474">The conductor is made of <strong data-start="1053" data-end="1066">aluminium</strong>, available as solid round (RE), stranded round (RM), or sector-shaped (SE/SM). The <strong data-start="1157" data-end="1181">PVC-insulated cores</strong> are stranded together and protected by a <strong data-start="1217" data-end="1251">common EPDM sheath</strong>. The outer sheath of <strong data-start="1285" data-end="1293">HDPE</strong> (black, UV-resistant) makes the cable particularly resistant to pressure, abrasion, and moisture – perfect for long-term installations under challenging conditions.</p>
<h3 data-start="1476" data-end="1504">Typical applications</h3>
<p data-start="1506" data-end="1785">NAY2Y cables are the first choice for <strong data-start="1538" data-end="1583">cabling projects with high loads</strong>, such as in industrial network construction or outdoor power distribution. They offer a robust, durable, and cost-efficient solution for stable power supply in a wide variety of environments.</p>
</section>

</ProductTabs>
