---
title: NA2XY
sku: NA2XY-low-voltage-cables
description: >
  The NA2XY cable is a robust low-voltage cable with an aluminium conductor, PE
  insulation, and a PVC sheath. It is designed for fixed installation under
  increased mechanical stress and is particularly suitable for power
  distribution in industrial and public supply networks.
categories:
  - Low Voltage Cables
images:
  - /uploads/2025/01/NA2XY-scaled.webp
application: >
  The NA2XY complies with DIN VDE 0276-603 (HD 603) and is ideal for fixed installation
  in indoor spaces, cable ducts, outdoors, in water, or underground. Typical areas of
  application include power plants, industrial facilities, and switching stations as
  well as local distribution networks, where mechanical stress during operation must be
  considered.
locale: en
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Bending radius (mm)",
      "value": "15/12xD",
      "unit": "mm"
    },
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Eca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-5",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Operating temperature range (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Rated voltage (kV)",
      "value": "0.6/1",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Self-extinguishing of single cable",
      "value": "IEC 60332-1-2",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Test voltage (kV)",
      "value": "4",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "0.6/1 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "0.6/1 kV"
        },
        {
          "label": "Test voltage",
          "value": "4",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Operating temperature range",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Conductor temperature (max.)",
          "value": "90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Short-circuit temperature (max.)",
          "value": "250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum laying temperature",
          "value": "-5",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimum storage temperature",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR class",
          "value": "Eca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flame retardant",
          "value": "IEC 60332-1-2",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Shape"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1.91",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "10",
            "136"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1.2",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "12",
            "182"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.868",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "13",
            "222"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.641",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "14",
            "275"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.443",
            "1.1",
            "1.8",
            "12xD",
            "16",
            "358"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.32",
            "1.1",
            "1.8",
            "12xD",
            "18",
            "448"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.253",
            "1.2",
            "1.8",
            "12xD",
            "20",
            "538"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.206",
            "1.4",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "654"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.164",
            "1.6",
            "1.8",
            "12xD",
            "24",
            "797"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.125",
            "1.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "991"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.1",
            "1.8",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "1194"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.0778",
            "2",
            "1.9",
            "12xD",
            "32",
            "1504"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.0605",
            "2.2",
            "2",
            "12xD",
            "36",
            "1889"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.91",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "19",
            "513"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "22",
            "703"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "25",
            "868"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.641",
            "1",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "955"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.443",
            "1.1",
            "1.9",
            "12xD",
            "30",
            "1274"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.32",
            "1.1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "1584"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.253",
            "1.2",
            "2.1",
            "12xD",
            "39",
            "1951"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.206",
            "1.4",
            "2.3",
            "12xD",
            "41",
            "2354"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.164",
            "1.6",
            "2.4",
            "12xD",
            "45",
            "2832"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.125",
            "1.7",
            "2.6",
            "12xD",
            "51",
            "3597"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x25+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "0.9/0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "23",
            "770"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x35+16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "0.9/0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "25",
            "940"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x50+25",
          "cells": [
            "Al",
            "SM/RE",
            "0.641",
            "1.0/0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "1142"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x70+35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM/RE",
            "0.443",
            "1.1/0.9",
            "1.9",
            "12xD",
            "33",
            "1509"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x95+50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.32",
            "1.1/1.0",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "1859"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x120+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.253",
            "1.2/1.1",
            "2.2",
            "12xD",
            "40",
            "2245"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x150+70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.206",
            "1.4/1.1",
            "2.3",
            "12xD",
            "45",
            "2720"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x185+95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.164",
            "1.6/1.1",
            "2.5",
            "12xD",
            "49",
            "3310"
          ]
        },
        {
          "configuration": "3x240+120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.125",
            "1.7/1.2",
            "2.7",
            "12xD",
            "56",
            "4202"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "1.91",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "21",
            "611"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "24",
            "823"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "27",
            "1015"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x35",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.868",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "960"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "RMV",
            "0.641",
            "1",
            "1.9",
            "12xD",
            "32",
            "1385"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.641",
            "1",
            "1.9",
            "12xD",
            "27",
            "1115"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.641",
            "1",
            "1.9",
            "12xD",
            "29",
            "1192"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.443",
            "1.1",
            "2",
            "12xD",
            "32",
            "1501"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.32",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "35",
            "1901"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.32",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "37",
            "2012"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.253",
            "1.2",
            "2.3",
            "12xD",
            "39",
            "2376"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.206",
            "1.4",
            "2.4",
            "12xD",
            "43",
            "2827"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x150",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.206",
            "1.4",
            "2.4",
            "12xD",
            "46",
            "3007"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x185",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.164",
            "1.6",
            "2.6",
            "12xD",
            "48",
            "3466"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SE",
            "0.125",
            "1.7",
            "2.8",
            "12xD",
            "54",
            "4373"
          ]
        },
        {
          "configuration": "4x240",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.125",
            "1.7",
            "2.8",
            "12xD",
            "57",
            "4648"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x16",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.91",
            "0.7",
            "1.8",
            "12xD",
            "23",
            "688"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x25",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "1.2",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "26",
            "955"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x35",
          "cells": [
            "Al",
            "RE",
            "0.868",
            "0.9",
            "1.8",
            "12xD",
            "29",
            "1181"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x50",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.641",
            "1",
            "2",
            "12xD",
            "33",
            "1543"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x70",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.443",
            "1.1",
            "2.1",
            "12xD",
            "38",
            "2030"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x95",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.32",
            "1.1",
            "2.3",
            "12xD",
            "42",
            "2604"
          ]
        },
        {
          "configuration": "5x120",
          "cells": [
            "Al",
            "SM",
            "0.253",
            "1.2",
            "2.4",
            "12xD",
            "47",
            "3159"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="511" data-end="550">For demanding network applications</h3>
<p data-start="552" data-end="901">The <strong data-start="556" data-end="565">NA2XY</strong> complies with <strong data-start="586" data-end="615">DIN VDE 0276-603 (HD 603)</strong> and is ideal for fixed installation in <strong data-start="657" data-end="725">indoor spaces, cable ducts, outdoors, in water, or underground</strong>. Typical areas of application include <strong data-start="762" data-end="809">power plants, industrial facilities, and switching stations</strong> as well as <strong data-start="816" data-end="829">local distribution networks</strong>, where mechanical stress during operation must be considered.</p>
<h3 data-start="903" data-end="926">Technical construction</h3>
<p data-start="928" data-end="1288">The conductor is made of <strong data-start="951" data-end="964">aluminium</strong>, available as solid round (RE) or stranded round (RM). The cores are insulated with <strong data-start="1048" data-end="1077">PE (polyethylene)</strong>, which provides excellent electrical insulation and high thermal resistance. The black <strong data-start="1187" data-end="1201">PVC sheath</strong> is <strong data-start="1206" data-end="1222">UV-resistant</strong> and reliably protects against moisture and environmental influences.</p>
<h3 data-start="1290" data-end="1310">Fields of application</h3>
<p data-start="1312" data-end="1582">NA2XY cables are the right choice for <strong data-start="1351" data-end="1427">stable power distribution under mechanically demanding conditions</strong>. They provide an economical, durable solution for utilities, industry, and plant operators who rely on proven technology and high resilience.</p>
</section>

</ProductTabs>
