---
title: NA2X(F)K2Y
sku: NA2X(F)K2Y-high-voltage-cables
description: >
  The NA2X(F)K2Y high-voltage cable series is designed for industrial
  applications requiring robust electrical performance, featuring copper
  conductors and XLPE insulation suitable for voltage classes up to 110kV.
  Primarily used in power transmission and distribution networks.
categories:
  - High Voltage Cables
images: []
application: >
  The NA2X(F)K2Y high-voltage cable series is engineered to meet the rigorous demands
  of modern industrial and power distribution applications. It combines high-grade
  copper conductors with cross-linked polyethylene (XLPE) insulation, ensuring
  superior dielectric strength and thermal cycling resilience.
locale: en
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Rated voltage (kV)",
      "value": "64/110",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "64/110 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Voltage",
          "value": "64/110 kV"
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Cond."
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1×150RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.26",
            "18",
            "1.3",
            "67",
            "7360"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×185RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.21",
            "17",
            "1.3",
            "66",
            "7270"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×240RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.16",
            "16.5",
            "1.3",
            "67",
            "7480"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×300RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.13",
            "15.5",
            "1.3",
            "67",
            "7600"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×400RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.1",
            "14.5",
            "1.4",
            "68",
            "7890"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×500RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.08",
            "14",
            "1.4",
            "70",
            "8400"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×630RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.06",
            "14",
            "1.5",
            "74",
            "9390"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×800RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.05",
            "14",
            "1.6",
            "78",
            "10350"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1000RM",
          "cells": [
            "Al",
            "0.04",
            "14",
            "1.7",
            "84",
            "11620"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1200RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.03",
            "14",
            "1.8",
            "91",
            "13250"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1400RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.03",
            "14",
            "1.9",
            "93",
            "14100"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1600RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14",
            "1.9",
            "97",
            "15160"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1800RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14",
            "2",
            "101",
            "16410"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2000RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14",
            "2.1",
            "103",
            "17160"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2500RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.02",
            "14.5",
            "2.2",
            "110",
            "19420"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×3000RMS",
          "cells": [
            "Al",
            "0.01",
            "14.5",
            "2.4",
            "119",
            "22550"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h2>Engineering Overview</h2>
<p>The <strong>NA2X(F)K2Y high-voltage cable series</strong> is engineered to meet the rigorous demands of modern industrial and power distribution applications. It combines high-grade copper conductors with cross-linked polyethylene (XLPE) insulation, ensuring superior <strong>dielectric strength</strong> and <strong>thermal cycling</strong> resilience.</p>
</section>
<section>
<h2>Technical Performance and Installation</h2>
<p>This cable series is optimized for high <strong>ampacity</strong> and excellent <strong>fault current withstand</strong> capabilities, making it ideal for environments where reliability and durability are paramount. The construction adheres to strict <strong>IEC compliance</strong> standards, ensuring both performance and safety.</p>
<ul>
<li>Stranded copper conductors enhance current carrying capacity and heat dissipation.</li>
<li>XLPE insulation provides significant improvements in thermal characteristics and longevity compared to traditional PVC.</li>
<li>Installation versatility with suitability for <strong>direct burial</strong>, <strong>trefoil formation</strong>, or <strong>cable tray mounting</strong>, accommodating various environmental conditions and spatial configurations.</li>
</ul>
</section>
<section>
<h2>Compliance and EMC Considerations</h2>
<p>The NA2X(F)K2Y series not only meets <strong>IEC</strong> standards but also features a robust design to ensure <strong>electromagnetic compatibility (EMC)</strong>. This design minimizes <strong>induced voltage</strong> effects, crucial in densely populated cable routes and close proximity to sensitive equipment.</p>
<ul>
<li>Comprehensive <strong>CPR classification</strong> and <strong>CE marking</strong> confirm the cable's adherence to European safety and quality benchmarks.</li>
<li>Metallic screens incorporated within the cable structure effectively manage electromagnetic interference, safeguarding signal integrity across extensive networks.</li>
</ul>
</section>

</ProductTabs>
