---
title: N2XS(FL)2Y
sku: N2XS(FL)2Y-high-voltage-cables
description: >
  Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein anpassbares Hochspannungskabel mit durchdachtem
  Schutzaufbau gegen Wassereintritt und hoher elektrischer Belastbarkeit. Es
  erfüllt internationale Normen und eignet sich ideal für anspruchsvolle
  Energieinfrastrukturen.
categories:
  - Hochspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/06/N2XSFL2Y-3-scaled.webp
application: >
  Das N2XS(FL)2Y ist konzipiert für die Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Rohren,
  im Freien und in Innenräumen. Es entspricht der Norm IEC 60840 und lässt sich
  individuell auf projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird es
  in Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen Industrieanlagen, wo maximale
  Zuverlässigkeit gefordert ist.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "16,3",
            "0,387",
            "3,4",
            "238",
            "220",
            "7,1",
            "2,1",
            "520",
            "26",
            "1010"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,268",
            "3,4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2,1",
            "560",
            "28",
            "1238"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "19,4",
            "0,193",
            "3,4",
            "358",
            "320",
            "13,6",
            "2,1",
            "580",
            "29",
            "1495"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,153",
            "3,4",
            "413",
            "363",
            "17,1",
            "2,1",
            "620",
            "31",
            "1773"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,124",
            "3,4",
            "468",
            "405",
            "21,4",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "2119"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,099",
            "3,4",
            "535",
            "456",
            "26,4",
            "2,1",
            "680",
            "34",
            "2483"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,44",
            "26,4",
            "0,075",
            "3,4",
            "631",
            "526",
            "34,3",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "3073"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,48",
            "28,8",
            "0,06",
            "3,4",
            "722",
            "591",
            "42,9",
            "2,1",
            "780",
            "39",
            "3737"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,047",
            "3,4",
            "827",
            "662",
            "57,2",
            "2,1",
            "840",
            "42",
            "4697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,037",
            "3,4",
            "949",
            "744",
            "71,4",
            "2,1",
            "880",
            "44",
            "5729"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35 - + 90 / -35 - +90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,387",
            "5,5",
            "239",
            "222",
            "7,1",
            "2,1",
            "600",
            "30",
            "1166"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,268",
            "5,5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2,1",
            "640",
            "32",
            "1409"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,193",
            "5,5",
            "361",
            "323",
            "13,6",
            "2,1",
            "660",
            "33",
            "1675"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,153",
            "5,5",
            "416",
            "367",
            "17,1",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1968"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,124",
            "5,5",
            "470",
            "409",
            "21,4",
            "2,1",
            "720",
            "36",
            "2320"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,099",
            "5,5",
            "538",
            "461",
            "26,4",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "2697"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "30,6",
            "0,075",
            "5,5",
            "634",
            "532",
            "34,3",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "3303"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,32",
            "33",
            "0,06",
            "5,5",
            "724",
            "599",
            "42,9",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "3978"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,047",
            "5,5",
            "829",
            "671",
            "57,2",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "4925"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "38,8",
            "0,037",
            "5,5",
            "953",
            "754",
            "71,4",
            "2,1",
            "980",
            "49",
            "6006"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7.1",
            "2,1",
            "700",
            "35",
            "1405"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2,1",
            "740",
            "37",
            "1646"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13,6",
            "2,1",
            "760",
            "38",
            "1926"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17,1",
            "2,1",
            "800",
            "40",
            "2227"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21,4",
            "2,1",
            "820",
            "41",
            "2590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26,4",
            "2,1",
            "860",
            "43",
            "2975"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "35,6",
            "0,075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34,3",
            "2,1",
            "900",
            "45",
            "3594"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "38",
            "0,06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42,9",
            "2,1",
            "960",
            "48",
            "4300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57,2",
            "2,1",
            "1020",
            "51",
            "5290"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71,4",
            "2,4",
            "1080",
            "54",
            "6403"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="508" data-end="571">Flexibel im Einsatz – unter Erde, Wasser und auf Pritschen</h3>
<p data-start="573" data-end="950">Das <strong data-start="577" data-end="591">N2XS(FL)2Y</strong> ist konzipiert für die <strong data-start="615" data-end="698">Verlegung im Erdreich, in Kabelkanälen, in Rohren, im Freien und in Innenräumen</strong>. Es entspricht der Norm <strong data-start="723" data-end="736">IEC 60840</strong> und lässt sich individuell auf projektspezifische Anforderungen anpassen. Typisch eingesetzt wird es in <strong data-start="841" data-end="906">Übertragungsnetzen, Umspannwerken und großen Industrieanlagen</strong>, wo maximale Zuverlässigkeit gefordert ist.</p>
<h3 data-start="952" data-end="975">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="977" data-end="1539">Das Kabel verfügt über einen <strong data-start="1006" data-end="1062">mehrdrähtigen Kupferleiter (Klasse 2 nach IEC 60228)</strong>. Die Isolation besteht aus <strong data-start="1090" data-end="1123">vernetztem Polyethylen (XLPE)</strong>, eingebettet zwischen einer <strong data-start="1152" data-end="1180">leitfähigen Innenschicht</strong> und einer <strong data-start="1191" data-end="1232">leitfähigen äußeren Isolationsschicht</strong>. Eine <strong data-start="1239" data-end="1265">quellfähige Bandierung</strong> sorgt gemeinsam mit <strong data-start="1286" data-end="1334">Kupferdrähten und einer offenen Kupferwendel</strong> für eine effektive Abschirmung. Der Außenmantel besteht aus <strong data-start="1395" data-end="1401">PE</strong>, das mit einer <strong data-start="1417" data-end="1451">Aluminiumkaschierung (Alucopo)</strong> fest verbunden ist – optimaler Schutz gegen <strong data-start="1496" data-end="1538">mechanische Belastung und Feuchtigkeit</strong>.</p>
<h3 data-start="1541" data-end="1561">Einsatzmerkmale</h3>
<p data-start="1563" data-end="1902">Das N2XS(FL)2Y ist <strong data-start="1582" data-end="1611">wasserdicht, erdverlegbar</strong> und mechanisch belastbar – und dank seiner <strong data-start="1655" data-end="1700">mehrschichtigen Schirm- und Quellstruktur</strong> besonders für kritische Hochspannungsanwendungen geeignet. Die elektrische Leistungsfähigkeit wird projektbezogen berechnet – so lässt sich das Kabel exakt an die Anforderungen im Netzbetrieb anpassen.</p>
</section>

</ProductTabs>
