---
title: N2XS2Y
sku: N2XS2Y-medium-voltage-cables
description: >
  Das N2XS2Y Kabel ist ein robustes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter,
  VPE-Isolation und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es bietet eine zuverlässige
  Energieübertragung selbst bei hoher mechanischer Belastung und anspruchsvollen
  Umweltbedingungen.
categories:
  - Mittelspannungskabel
images:
  - /uploads/2025/01/N2XS2Y-scaled.webp
application: >
  Das N2XS2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502. Es eignet sich
  zur Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, auf Kabelpritschen
  und insbesondere im Erdreich. Aufgrund seines widerstandsfähigen Mantels wird es
  häufig in Industrieanlagen, Kraftwerken und Schaltstationen eingesetzt, wo Stabilität
  und Langlebigkeit gefordert sind.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "CPR class",
      "value": "Fca",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Flame retardant",
      "value": "no",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "+90",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal storage temperature (°C)",
      "value": "-35",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-20",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-35-+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "6/10 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "6/10 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "21",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "15,3",
            "0,524",
            "3,4",
            "197",
            "187",
            "5",
            "2,1",
            "360",
            "24",
            "803"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "16,3",
            "0,387",
            "3,4",
            "238",
            "220",
            "7,1",
            "2,1",
            "375",
            "25",
            "928"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,28",
            "17,9",
            "0,268",
            "3,4",
            "294",
            "268",
            "10",
            "2,1",
            "390",
            "26",
            "1154"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "19,4",
            "0,193",
            "3,4",
            "358",
            "320",
            "13,6",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "1410"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,34",
            "20,9",
            "0,153",
            "3,4",
            "413",
            "363",
            "17,1",
            "2,1",
            "450",
            "30",
            "1682"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "22,3",
            "0,124",
            "3,4",
            "468",
            "405",
            "21,4",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "2025"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,4",
            "23,9",
            "0,099",
            "3,4",
            "535",
            "456",
            "26,4",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "2383"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,44",
            "26,4",
            "0,075",
            "3,4",
            "631",
            "526",
            "34,3",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "2965"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,49",
            "28,8",
            "0,06",
            "3,4",
            "722",
            "591",
            "42,9",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "3624"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,54",
            "31,4",
            "0,047",
            "3,4",
            "827",
            "662",
            "57,2",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "4574"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,61",
            "34,6",
            "0,037",
            "3,4",
            "949",
            "744",
            "71,4",
            "2,1",
            "645",
            "43",
            "5597"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "12/20 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "12/20 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "42",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x35/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "19,5",
            "0,524",
            "5,5",
            "200",
            "189",
            "5",
            "2,1",
            "420",
            "28",
            "948"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "20,5",
            "0,387",
            "5,5",
            "239",
            "222",
            "7,1",
            "2,1",
            "435",
            "29",
            "1078"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "22,1",
            "0,268",
            "5,5",
            "297",
            "271",
            "10",
            "2,1",
            "465",
            "31",
            "1315"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,21",
            "23,6",
            "0,193",
            "5,5",
            "361",
            "323",
            "13,6",
            "2,1",
            "480",
            "32",
            "1579"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,23",
            "25,1",
            "0,153",
            "5,5",
            "416",
            "367",
            "17,1",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1861"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,25",
            "26,5",
            "0,124",
            "5,5",
            "470",
            "409",
            "21,4",
            "2,1",
            "525",
            "35",
            "2212"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,27",
            "28,1",
            "0,099",
            "5,5",
            "538",
            "461",
            "26,4",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "2585"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,3",
            "30,6",
            "0,075",
            "5,5",
            "634",
            "532",
            "34,3",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "3181"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,33",
            "33",
            "0,06",
            "5,5",
            "724",
            "599",
            "42,9",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "3763"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,36",
            "35,6",
            "0,047",
            "5,5",
            "829",
            "671",
            "57,2",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "4795"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,43",
            "38,8",
            "0,037",
            "5,5",
            "953",
            "754",
            "71,4",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "5872"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "voltageLabel": "18/30 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "18/30 kV"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "63",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-35-+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-20",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Lagertemperatur",
          "value": "-35",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "CPR-Klasse",
          "value": "Fca",
          "unit": ""
        },
        {
          "label": "Flammhemmend",
          "value": "no",
          "unit": ""
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "cap",
          "label": "Cap [uF/km]"
        },
        {
          "key": "DI",
          "label": "DI [mm]"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Ibl",
          "label": "Ibl [A]"
        },
        {
          "key": "Ibe",
          "label": "Ibe [A]"
        },
        {
          "key": "Ik_cond",
          "label": "Ik [kA]"
        },
        {
          "key": "Wm",
          "label": "Wm [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x50/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,13",
            "25,5",
            "0,387",
            "8",
            "241",
            "225",
            "7,1",
            "2,1",
            "510",
            "34",
            "1292"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x70/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,15",
            "27,1",
            "0,268",
            "8",
            "299",
            "274",
            "10",
            "2,1",
            "540",
            "36",
            "1542"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x95/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,16",
            "28,6",
            "0,193",
            "8",
            "363",
            "327",
            "13,6",
            "2,1",
            "555",
            "37",
            "1817"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x120/16",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,17",
            "30,1",
            "0,153",
            "8",
            "418",
            "371",
            "17,1",
            "2,1",
            "585",
            "39",
            "2110"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x150/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,19",
            "31,5",
            "0,124",
            "8",
            "472",
            "414",
            "21,4",
            "2,1",
            "600",
            "40",
            "2473"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x185/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,2",
            "33,1",
            "0,099",
            "8",
            "539",
            "466",
            "26,4",
            "2,1",
            "630",
            "42",
            "2853"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x240/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,22",
            "35,6",
            "0,075",
            "8",
            "635",
            "539",
            "34,3",
            "2,1",
            "660",
            "44",
            "3467"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x300/25",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,24",
            "38",
            "0,06",
            "8",
            "725",
            "606",
            "42,9",
            "2,1",
            "705",
            "47",
            "4164"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x400/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,26",
            "40,6",
            "0,047",
            "8",
            "831",
            "680",
            "57,2",
            "2,1",
            "735",
            "49",
            "5131"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x500/35",
          "cells": [
            "Cu",
            "RM",
            "0,29",
            "43,8",
            "0,037",
            "8",
            "953",
            "765",
            "71,4",
            "2,4",
            "795",
            "53",
            "6234"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h3 data-start="451" data-end="502">Für Erdverlegung und anspruchsvolle Umgebungen</h3>
<p data-start="504" data-end="901">Das <strong data-start="508" data-end="518">N2XS2Y</strong> erfüllt die Normen <strong data-start="538" data-end="558">DIN VDE 0276-620</strong>, <strong data-start="560" data-end="573">HD 620 S2</strong> und <strong data-start="578" data-end="591">IEC 60502</strong>. Es eignet sich zur <strong data-start="612" data-end="725">Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, auf Kabelpritschen und insbesondere im Erdreich</strong>. Aufgrund seines widerstandsfähigen Mantels wird es häufig in <strong data-start="788" data-end="841">Industrieanlagen, Kraftwerken und Schaltstationen</strong> eingesetzt, wo Stabilität und Langlebigkeit gefordert sind.</p>
<h3 data-start="903" data-end="926">Technischer Aufbau</h3>
<p data-start="928" data-end="1367">Der Leiter besteht aus <strong data-start="951" data-end="984">blankem, mehrdrähtigem Kupfer</strong> (Klasse 2), umgeben von einer <strong data-start="1015" data-end="1038">inneren Leitschicht</strong> und einer <strong data-start="1049" data-end="1067">VPE-Isolierung</strong> mit festhaftender äußerer Leitschicht. Die Abschirmung erfolgt über eine <strong data-start="1141" data-end="1187">Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendeln</strong>. Zusätzlich ist das Kabel mit einer <strong data-start="1224" data-end="1250">leitfähigen Bandierung</strong> versehen und besitzt einen <strong data-start="1278" data-end="1301">schwarzen PE-Mantel</strong> (Typ DMP2), der vor Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb schützt.</p>
<h3 data-start="1369" data-end="1402">Merkmale und Einsatzvorteile</h3>
<p data-start="1404" data-end="1766">Das N2XS2Y ist <strong data-start="1419" data-end="1435">erdverlegbar</strong>, <strong data-start="1437" data-end="1465">silikon- und cadmiumfrei</strong> sowie <strong data-start="1472" data-end="1493">nicht flammwidrig</strong>. Es ist für Temperaturen bis <strong data-start="1523" data-end="1544">+90 °C im Betrieb</strong> und <strong data-start="1549" data-end="1579">+250 °C im Kurzschlussfall</strong> ausgelegt. Dank seines <strong data-start="1603" data-end="1635">teilentladungsfreien Aufbaus</strong> bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und ist besonders gut für Netze mit hoher Belastung und schwieriger Trassenführung geeignet.</p>
</section>

</ProductTabs>
