---
title: N2X(F)K2Y
sku: N2X(F)K2Y-high-voltage-cables
description: >
  Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist für Spannungsklassen von 64/110kV
  ausgelegt und verwendet hochleitfähige Kupferleiter, ideal für anspruchsvolle
  industrielle und infrastrukturelle Anwendungen, einschließlich Erdverlegung
  und Kabeltrassen-Montage.
categories:
  - Hochspannungskabel
images: []
application: >
  Die N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie ist speziell für den Einsatz in
  Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale Leistung durch die
  Verwendung von hochleitfähigem Kupfer und einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung
  bietet. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und eine
  effiziente Thermozyklierung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "64/110",
      "unit": "kV"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "64/110 kV",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "64/110 kV"
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Wi",
          "label": "Wi [mm]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1×150RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,16",
            "18",
            "1,4",
            "67",
            "8300"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×185RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,13",
            "17",
            "1,3",
            "66",
            "8400"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×240RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,1",
            "16,5",
            "1,4",
            "67",
            "9030"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×300RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,08",
            "15,5",
            "1,4",
            "67",
            "9540"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×400RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,06",
            "14,5",
            "1,4",
            "69",
            "10410"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×500RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,05",
            "14",
            "1,4",
            "71",
            "11590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×630RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,04",
            "14",
            "1,5",
            "75",
            "13470"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×800RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,03",
            "14",
            "1,6",
            "80",
            "15590"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1000RM",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,03",
            "14",
            "1,7",
            "84",
            "17980"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1200RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "1,8",
            "89",
            "20530"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1400RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "1,9",
            "94",
            "22780"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1600RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "2",
            "98",
            "25280"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×1800RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "2",
            "102",
            "27940"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2000RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,02",
            "14",
            "2,1",
            "103",
            "29610"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×2500RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,01",
            "14,5",
            "2,2",
            "112",
            "35400"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1×3000RMS",
          "cells": [
            "Cu",
            "0,01",
            "14,5",
            "2,4",
            "121",
            "42420"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>

<section>
<h2>Technische Übersicht</h2>
<p>Die <strong>N2X(F)K2Y-Hochspannungskabelserie</strong> ist speziell für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen konzipiert, wobei sie eine optimale Leistung durch die Verwendung von hochleitfähigem Kupfer und einer fortschrittlichen XLPE-Isolierung bietet. Diese Kombination gewährleistet eine hohe Durchschlagsfestigkeit und eine effiziente Thermozyklierung unter verschiedenen Betriebsbedingungen.</p>
</section>
<section>
<h2>Technische Leistung und Konstruktion</h2>
<p>Die Kabel der N2X(F)K2Y-Serie sind für ihre hohe <strong>Strombelastbarkeit</strong> und <strong>Kurzschlussstromfestigkeit</strong> bekannt, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für kritische Infrastrukturen macht. Die <strong>elektromagnetische Verträglichkeit</strong> wird durch eine sorgfältige Konstruktion sichergestellt, die Spannungsinduzierungen minimiert und die Signalintegrität in komplexen Installationsszenarien bewahrt.</p>
<ul>
<li>Verwendung von hochreinem Kupfer für maximale Leitfähigkeit und geringe Widerstandsverluste</li>
<li>XLPE-Isolierung für verbesserte dielektrische Stärke und thermische Beständigkeit</li>
<li>Entwickelt für Verlegung in <strong>Kleeblattformation</strong> und <strong>Erdverlegung</strong>, optimiert für mechanische Stabilität und Wärmeableitung</li>
</ul>
</section>
<section>
<h2>Normen und Konformität</h2>
<p>Die Kabel entsprechen den internationalen Normen, einschließlich <strong>IEC-Konformität</strong> und <strong>CPR-Klassifizierung</strong>, und sind mit der <strong>CE-Kennzeichnung</strong> versehen. Diese Zertifizierungen bestätigen die Eignung der Kabel für den Einsatz unter den anspruchsvollsten Bedingungen und garantieren eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit.</p>
<p>Verfügbar in mehreren Konfigurationen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Projekte gerecht zu werden, bietet die N2X(F)K2Y-Serie eine flexible Lösung für Hochspannungsanwendungen.</p>
</section>

</ProductTabs>
