../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# NA2XS(FL)2Y

Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit Aluminiumleiter, VPE-Isolation und einem kombinierten Alu-/PE-Mantel. Es wurde speziell für Versorgungsnetze entwickelt, bei denen hohe mechanische Belastbarkeit und Schutz gegen Wassereintritt gefordert sind.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: NA2XS(FL)2Y-medium-voltage-cables Kategorie: Mittelspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Entwickelt für den Einsatz in Energieversorgungsnetzen

Das NA2XS(FL)2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502. Es ist ideal für die Verlegung in Energieversorgungsnetzen (EVU), Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser geeignet. Dank seiner Konstruktion mit längswasserdichter Ausführung und Alu-PE-Schichtenmantel bleibt es auch bei Beschädigungen betriebssicher – der Wassereinfluss wird gezielt auf die Schadstelle begrenzt.

### Technischer Aufbau

Das Kabel besitzt einen mehrdrähtigen Aluminiumleiter (Kl. 2 nach VDE 0295 / IEC 60228), umgeben von einer VPE-Isolierung mit festhaftender äußerer Leitschicht. Eine leitfähige, längswasserdichte Bandierung sowie eine Kupferdraht-Abschirmung mit Querleitwendel sorgen für zuverlässige Feldsteuerung. Zusätzlich ist das Kabel mit einer längswasserdichten Aluminiumbandierung ausgestattet, die fest mit dem schwarzen PE-Mantel verschweißt ist. Das Ergebnis: hoher Schutz vor mechanischer Belastung und eindringender Feuchtigkeit.

### Eigenschaften und Anwendung

Das NA2XS(FL)2Y Kabel ist erdverlegbar, silikon- und cadmiumfrei und eignet sich für Umgebungen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Es hält Temperaturen bis +90 °C im Betrieb und bis +250 °C im Kurzschlussfall stand. Dank teilentladungsfreiem Aufbau und Querwassersperre ist es besonders gut für kritische Versorgungsbereiche in der Energieinfrastruktur geeignet.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x35/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 360 mm
1x50/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 375 mm
1x70/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 405 mm
1x95/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x120/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 450 mm
1x150/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x185/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 495 mm
1x185/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 495 mm
1x240/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x300/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 570 mm
1x400/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x500/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 645 mm
1x630/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x800/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 765 mm
1x1000/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 855 mm
1x50/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 435 mm
1x70/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x95/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x120/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x150/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 540 mm
1x185/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x185/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x240/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x300/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 615 mm
1x400/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x500/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 720 mm
1x630/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 765 mm
1x800/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 840 mm
1x1000/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 915 mm
1x50/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x70/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 540 mm
1x95/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x120/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x150/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x185/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x240/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x300/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 690 mm
1x400/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 735 mm
1x500/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 795 mm
1x630/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 840 mm
1x800/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 915 mm
1x1000/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -5 °C | -35 - +90 °C | red oder black | wooden oder metal drums | N/A | 1005 mm

### Andere Spezifikationen

Konfiguration

Leiter

Isolierung

Leitfähiges Band unter Schirm

Kupferdrahtschirm und Band

Nicht leitendes Band über Schirm

Al-Folie

Mantel

Anzahl der Adern und Querschnitt

Minimale Lagertemperatur

Farbe der Isolierung

Flammwidrig

CPR-Klasse

CE-Konformität

Form des Leiters

Leiterdurchmesser

Nenndicke der Isolierung

Durchmesser über Isolierung

Minimale Manteldicke

Außendurchmesser

Gewicht

DC-Widerstand bei 20 °C

Kapazität

Induktivität, Dreiblatt

Induktivität in Luft, flach 1

Induktivität im Boden, flach 1

Leiter-Kurzschlussstrom

Schirm-Kurzschlussstrom

Erwärmungszeitkonstante, Dreiblatt

Erwärmungszeitkonstante, flach

Strombelastbarkeit in Luft, Dreiblatt

Strombelastbarkeit in Luft, flach

Strombelastbarkeit im Boden, Dreiblatt

Strombelastbarkeit im Boden, flach

1x35/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x35/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 7.2 mm | 3.4 mm | 15.3 mm | 2.1 mm | 24 mm | 668 kg/km | 0.868 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.44 | 0.61 | 0.74 | 3.3 kA | 3.2 kA | 197 | 140 | 153 | 182 | 145 | 165
1x50/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x50/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-3 | Eca | Ja | RM | 8.3 mm | 3.4 mm | 16.4 mm | 2.1 mm | 25 mm | 734 kg/km | 0.641 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.42 | 0.6 | 0.71 | 4.7 kA | 3.2 kA | 278 | 198 | 183 | 219 | 171 | 194
1x70/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x70/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-4 | Eca | Ja | RM | 9.8 mm | 3.4 mm | 17.9 mm | 2.1 mm | 27 mm | 824 kg/km | 0.443 Ω/km | 0.28 μf/km | 0.39 | 0.57 | 0.68 | 6.6 kA | 3.2 kA | 363 | 260 | 228 | 273 | 208 | 236
1x95/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x95/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-5 | Eca | Ja | RM | 11.3 mm | 3.4 mm | 19.4 mm | 2.1 mm | 28 mm | 932 kg/km | 0.32 Ω/km | 0.31 μf/km | 0.37 | 0.54 | 0.65 | 9 kA | 3.2 kA | 452 | 325 | 278 | 333 | 248 | 281
1x120/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x120/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-6 | Eca | Ja | RM | 12.8 mm | 3.4 mm | 20.9 mm | 2.1 mm | 30 mm | 1036 kg/km | 0.253 Ω/km | 0.34 μf/km | 0.36 | 0.53 | 0.62 | 11.3 kA | 3.2 kA | 541 | 393 | 321 | 384 | 283 | 318
1x150/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x150/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-7 | Eca | Ja | RM | 14.2 mm | 3.4 mm | 22.3 mm | 2.1 mm | 31 mm | 1222 kg/km | 0.206 Ω/km | 0.37 μf/km | 0.34 | 0.51 | 0.59 | 14.2 kA | 5 kA | 667 | 501 | 364 | 432 | 315 | 350
1x185/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x185/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-8 | Eca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 33 mm | 1283 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.34 | 0.51 | 0.59 | 17.5 kA | 3.2 kA | 762 | 563 | 418 | 496 | 357 | 394
1x185/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x185/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-9 | Eca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 33 mm | 1372 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.41 μf/km | 0.33 | 0.49 | 0.57 | 17.5 kA | 5 kA | 771 | 590 | 418 | 496 | 357 | 394
1x240/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x240/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-10 | Eca | Ja | RM | 18.1 mm | 3.4 mm | 26.2 mm | 2.1 mm | 35 mm | 1579 kg/km | 0.125 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.32 | 0.48 | 0.55 | 22.7 kA | 5 kA | 955 | 745 | 494 | 583 | 413 | 452
1x300/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x300/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-11 | Eca | Ja | RM | 20.2 mm | 3.4 mm | 28.3 mm | 2.1 mm | 38 mm | 1834 kg/km | 0.1 Ω/km | 0.48 μf/km | 0.31 | 0.47 | 0.54 | 28.4 kA | 5 kA | 1146 | 907 | 568 | 666 | 466 | 506
1x400/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x400/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-12 | Eca | Ja | RM | 23.3 mm | 3.4 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 2263 kg/km | 0.0778 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.29 | 0.45 | 0.5 | 37.8 kA | 7 kA | 1549 | 1315 | 660 | 755 | 529 | 558
1x500/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x500/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-13 | Eca | Ja | RM | 26.5 mm | 3.4 mm | 34.6 mm | 2.1 mm | 43 mm | 2643 kg/km | 0.0605 Ω/km | 0.62 μf/km | 0.28 | 0.43 | 0.48 | 47.3 kA | 7 kA | 1823 | 1575 | 767 | 868 | 602 | 627
1x630/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x630/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-14 | Eca | Ja | RM | 29.9 mm | 3.4 mm | 38 mm | 2.1 mm | 47 mm | 3120 kg/km | 0.0469 Ω/km | 0.67 μf/km | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 59.6 kA | 7 kA | 2237 | 2000 | 840 | 889 | 681 | 661
1x800/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x800/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-15 | Eca | Ja | RM | 34.2 mm | 3.4 mm | 42.3 mm | 2.4 mm | 51 mm | 3760 kg/km | 0.0367 Ω/km | 0.76 μf/km | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 75.6 kA | 7 kA | 2800 | 2546 | 953 | 1000 | 754 | 725
1x1000/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x1000/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-16 | Eca | Ja | RM | 38.1 mm | 3.4 mm | 46.2 mm | 2.4 mm | 57 mm | 4724 kg/km | 0.0291 Ω/km | 0.84 μf/km | 0.25 | 0.4 | 0.42 | 94 kA | 7 kA | 3505 | 3157 | 1187 | 1270 | 852 | 842
1x50/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x50/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 8.3 mm | 5.5 mm | 20.5 mm | 2.1 mm | 29 mm | 936 kg/km | 0.641 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.44 | 0.62 | 0.72 | 4.7 kA | 3.2 kA | 276 | 204 | 185 | 219 | 172 | 195
1x70/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x70/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 9.8 mm | 5.5 mm | 22 mm | 2.1 mm | 31 mm | 1037 kg/km | 0.443 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.42 | 0.6 | 0.69 | 6.6 kA | 3.2 kA | 351 | 261 | 231 | 273 | 210 | 237
1x95/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x95/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 11.3 mm | 5.5 mm | 23.5 mm | 2.1 mm | 32 mm | 1157 kg/km | 0.32 Ω/km | 0.21 μf/km | 0.4 | 0.58 | 0.66 | 9 kA | 3.2 kA | 442 | 328 | 280 | 332 | 251 | 282
1x120/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x120/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 12.8 mm | 5.5 mm | 25 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1274 kg/km | 0.253 Ω/km | 0.23 μf/km | 0.39 | 0.56 | 0.64 | 11.3 kA | 3.2 kA | 532 | 397 | 323 | 384 | 285 | 319
1x150/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x150/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 14.2 mm | 5.5 mm | 26.4 mm | 2.1 mm | 36 mm | 1491 kg/km | 0.206 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.37 | 0.54 | 0.61 | 14.2 kA | 5 kA | 653 | 500 | 366 | 432 | 319 | 352
1x185/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x185/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1546 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.53 | 0.6 | 17.5 kA | 3.2 kA | 753 | 570 | 420 | 494 | 361 | 396
1x185/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x185/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1636 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.52 | 0.59 | 17.5 kA | 5 kA | 760 | 590 | 420 | 494 | 361 | 396
1x240/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x240/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 18.1 mm | 5.5 mm | 30.3 mm | 2.1 mm | 39 mm | 1863 kg/km | 0.125 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.35 | 0.51 | 0.57 | 22.7 kA | 5 kA | 920 | 729 | 496 | 581 | 417 | 455
1x300/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x300/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 20.2 mm | 5.5 mm | 32.4 mm | 2.1 mm | 41 mm | 2084 kg/km | 0.1 Ω/km | 0.32 μf/km | 0.33 | 0.49 | 0.55 | 28.4 kA | 5 kA | 1110 | 895 | 569 | 663 | 471 | 510
1x400/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x400/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 23.3 mm | 5.5 mm | 35.5 mm | 2.1 mm | 44 mm | 2567 kg/km | 0.0778 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.32 | 0.47 | 0.51 | 37.8 kA | 7 kA | 1474 | 1262 | 660 | 753 | 535 | 564
1x500/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x500/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 26.5 mm | 5.5 mm | 38.7 mm | 2.1 mm | 48 mm | 2992 kg/km | 0.0605 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.3 | 0.46 | 0.49 | 47.3 kA | 7 kA | 1724 | 1525 | 766 | 866 | 609 | 634
1x630/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x630/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 29.9 mm | 5.5 mm | 42.1 mm | 2.4 mm | 51 mm | 3520 kg/km | 0.0469 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.29 | 0.44 | 0.48 | 59.6 kA | 7 kA | 2105 | 1895 | 866 | 913 | 697 | 664
1x800/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x800/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 34.2 mm | 5.5 mm | 46.4 mm | 2.4 mm | 56 mm | 4182 kg/km | 0.0367 Ω/km | 0.49 μf/km | 0.28 | 0.43 | 0.46 | 75.6 kA | 7 kA | 2546 | 2376 | 1000 | 1035 | 780 | 734
1x1000/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x1000/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 38.1 mm | 5.5 mm | 50.3 mm | 2.4 mm | 61 mm | 5165 kg/km | 0.0291 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.27 | 0.42 | 0.44 | 94.6 kA | 7 kA | 3116 | 2917 | 1130 | 1168 | 868 | 809
1x50/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x50/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 8.3 mm | 8 mm | 25.5 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1176 kg/km | 0.641 Ω/km | 0.13 μf/km | 0.48 | 0.65 | 0.73 | 4.7 kA | 3.2 kA | 269 | 206 | 187 | 219 | 174 | 195
1x70/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x70/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 9.8 mm | 8 mm | 27 mm | 2.1 mm | 36 mm | 1290 kg/km | 0.443 Ω/km | 0.15 μf/km | 0.45 | 0.63 | 0.7 | 6.6 kA | 3.2 kA | 344 | 264 | 232 | 273 | 213 | 238
1x95/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x95/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 11.3 mm | 8 mm | 28.5 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1421 kg/km | 0.32 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.43 | 0.61 | 0.67 | 9 kA | 3.2 kA | 433 | 334 | 282 | 331 | 254 | 283
1x120/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x120/16 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 12.8 mm | 8 mm | 30 mm | 2.1 mm | 39 mm | 1548 kg/km | 0.253 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.41 | 0.58 | 0.65 | 11.3 kA | 3.2 kA | 530 | 408 | 325 | 382 | 289 | 321
1x150/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x150/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 14.2 mm | 8 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 1757 kg/km | 0.206 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.4 | 0.57 | 0.62 | 14.2 kA | 5 kA | 640 | 509 | 367 | 429 | 322 | 354
1x185/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x185/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 15.8 mm | 8 mm | 33 mm | 2.1 mm | 42 mm | 1930 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.2 μf/km | 0.39 | 0.55 | 0.6 | 17.5 kA | 5 kA | 744 | 599 | 421 | 492 | 364 | 399
1x240/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x240/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 18.1 mm | 8 mm | 35.3 mm | 2.1 mm | 44 mm | 2172 kg/km | 0.125 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.37 | 0.53 | 0.58 | 22.7 kA | 5 kA | 905 | 737 | 496 | 578 | 422 | 458
1x300/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x300/25 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 20.2 mm | 8 mm | 37.4 mm | 2.1 mm | 46 mm | 2424 kg/km | 0.1 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.35 | 0.52 | 0.56 | 28.4 kA | 5 kA | 1092 | 907 | 568 | 659 | 476 | 514
1x400/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x400/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 23.3 mm | 8 mm | 40.5 mm | 2.1 mm | 49 mm | 2928 kg/km | 0.0778 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.34 | 0.49 | 0.53 | 37.8 kA | 7 kA | 1453 | 1284 | 659 | 750 | 541 | 570
1x500/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x500/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 26.5 mm | 8 mm | 43.7 mm | 2.4 mm | 53 mm | 3390 kg/km | 0.0605 Ω/km | 0.29 μf/km | 0.33 | 0.48 | 0.5 | 47.3 kA | 7 kA | 1724 | 1541 | 764 | 861 | 616 | 642
1x630/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x630/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 29.9 mm | 8 mm | 47.1 mm | 2.4 mm | 56 mm | 3937 kg/km | 0.0469 Ω/km | 0.32 μf/km | 0.31 | 0.46 | 0.49 | 59.6 kA | 7 kA | 2052 | 1921 | 877 | 907 | 702 | 672
1x800/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x800/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 34.2 mm | 8 mm | 51.4 mm | 2.9 mm | 61 mm | 4667 kg/km | 0.0367 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.3 | 0.45 | 0.47 | 75.6 kA | 7 kA | 2546 | 2461 | 1000 | 1017 | 780 | 742
1x1000/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PVC | 1x1000/35 | -25 °C | uncoloured | EN 60 332-1-2 | Eca | Ja | RM | 38.1 mm | 8 mm | 55.3 mm | 3 mm | 67 mm | 5703 kg/km | 0.0291 Ω/km | 0.39 μf/km | 0.29 | 0.44 | 0.45 | 94.6 kA | 7 kA | 3050 | 3050 | 1142 | 1142 | 877 | 824

## Ähnliche Produkte

- ## N2XS(F)2Y

- ## N2XSY

- ## N2XS2Y

- ## NA2XSY

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-45066-js-build-gtag-eventsde.js