../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# NA2XY

Das NA2XY Kabel ist ein robustes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter, PE-Isolation und PVC-Mantel. Es ist für feste Verlegung unter erhöhter mechanischer Belastung konzipiert und eignet sich besonders für Energieverteilungen in industriellen und öffentlichen Versorgungsnetzen.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: NA2XY-low-voltage-cables Kategorie: Niederspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für anspruchsvolle Netzanwendungen

Das NA2XY entspricht der Norm DIN VDE 0276-603 (HD 603) und ist ideal für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser oder im Erdreich geeignet. Typische Einsatzorte sind Kraftwerke, Industrieanlagen, Schaltanlagen sowie Ortsnetze, bei denen mechanische Belastung im Betrieb berücksichtigt werden muss.

### Technischer Aufbau

Der Leiter besteht aus Aluminium, verfügbar als rund eindrähtig (RE) oder rund mehrdrähtig (RM). Die Adern sind mit PE (Polyethylen) isoliert, was dem Kabel eine sehr gute elektrische Isolation und hohe thermische Belastbarkeit verleiht. Der schwarze PVC-Mantel ist UV-beständig und schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Umgebungseinflüssen.

### Einsatzbereiche

NA2XY Kabel sind die richtige Wahl für stabile Energieverteilungen unter mechanisch anspruchsvollen Bedingungen. Sie bieten eine wirtschaftliche, langlebige Lösung für Netzbetreiber, Industrie und Anlagenbauer, die auf bewährte Technik und hohe Belastbarkeit setzen.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x300 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x400 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x500 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25+16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35+16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50+25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70+35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95+50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120+70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150+70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185+95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240+120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)

### Andere Spezifikationen

Konfiguration | Leiter | Isolierung | CUScreen | Mantel | Anzahl der Adern und Querschnitt | Minimale Lagertemperatur | Farbe der Isolierung | Self Extinguishing Of Single Cable | CPR-Klasse | Form des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nominal Sheath Thickness | Außendurchmesser | Gewicht | Maximum Resistance Of Conductor
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x16 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.7 mm | 1.8 | 10 mm | 136 kg/km | 1.91
1x25 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 12 mm | 182 kg/km | 1.2
1x35 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 13 mm | 222 kg/km | 0.868
1x50 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1 mm | 1.8 | 14 mm | 275 kg/km | 0.641
1x70 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.1 mm | 1.8 | 16 mm | 358 kg/km | 0.443
1x95 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.1 mm | 1.8 | 18 mm | 448 kg/km | 0.32
1x120 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.2 mm | 1.8 | 20 mm | 538 kg/km | 0.253
1x150 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x150 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.4 mm | 1.8 | 22 mm | 654 kg/km | 0.206
1x185 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x185 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.6 mm | 1.8 | 24 mm | 797 kg/km | 0.164
1x240 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x240 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.7 mm | 1.8 | 26 mm | 991 kg/km | 0.125
1x300 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x300 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.8 mm | 1.8 | 29 mm | 1194 kg/km | 0.1
1x400 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x400 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 2 mm | 1.9 | 32 mm | 1504 kg/km | 0.0778
1x500 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 1x500 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 2.2 mm | 2 | 36 mm | 1889 kg/km | 0.0605
3x16 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 19 mm | 513 kg/km | 1.91
3x25 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9 mm | 1.8 | 22 mm | 703 kg/km | 1.2
3x35 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9 mm | 1.8 | 25 mm | 868 kg/km | 0.868
3x50 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1 mm | 1.8 | 26 mm | 955 kg/km | 0.641
3x70 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 1.9 | 30 mm | 1274 kg/km | 0.443
3x95 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2 | 33 mm | 1584 kg/km | 0.32
3x120 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2 mm | 2.1 | 39 mm | 1951 kg/km | 0.253
3x150 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x150 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.4 mm | 2.3 | 41 mm | 2354 kg/km | 0.206
3x185 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x185 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.6 mm | 2.4 | 45 mm | 2832 kg/km | 0.164
3x240 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x240 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.7 mm | 2.6 | 51 mm | 3597 kg/km | 0.125
3x25+16 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x25+16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9/0.7 mm | 1.8 | 23 mm | 770 kg/km | 1.2
3x35+16 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x35+16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9/0.7 mm | 1.8 | 25 mm | 940 kg/km | 0.868
3x50+25 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x50+25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM/RE | 1.0/0.9 mm | 1.8 | 29 mm | 1142 kg/km | 0.641
3x70+35 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x70+35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM/RE | 1.1/0.9 mm | 1.9 | 33 mm | 1509 kg/km | 0.443
3x95+50 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x95+50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1/1.0 mm | 2.1 | 37 mm | 1859 kg/km | 0.32
3x120+70 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x120+70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2/1.1 mm | 2.2 | 40 mm | 2245 kg/km | 0.253
3x150+70 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x150+70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.4/1.1 mm | 2.3 | 45 mm | 2720 kg/km | 0.206
3x185+95 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x185+95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.6/1.1 mm | 2.5 | 49 mm | 3310 kg/km | 0.164
3x240+120 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 3x240+120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.7/1.2 mm | 2.7 | 56 mm | 4202 kg/km | 0.125
4x16 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.7 mm | 1.8 | 21 mm | 611 kg/km | 1.91
4x25 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9 mm | 1.8 | 24 mm | 823 kg/km | 1.2
4x35 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9 mm | 1.8 | 27 mm | 1015 kg/km | 0.868
4x50 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1 mm | 1.9 | 32 mm | 1385 kg/km | 0.641
4x70 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SE | 1.1 mm | 2 | 32 mm | 1501 kg/km | 0.443
4x95 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SE | 1.1 mm | 2.1 | 35 mm | 1901 kg/km | 0.32
4x120 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SE | 1.2 mm | 2.3 | 39 mm | 2376 kg/km | 0.253
4x150 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x150 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SE | 1.4 mm | 2.4 | 43 mm | 2827 kg/km | 0.206
4x185 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x185 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SE | 1.6 mm | 2.6 | 48 mm | 3466 kg/km | 0.164
4x240 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 4x240 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SE | 1.7 mm | 2.8 | 54 mm | 4373 kg/km | 0.125
5x16 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 23 mm | 688 kg/km | 1.91
5x25 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9 mm | 1.8 | 26 mm | 955 kg/km | 1.2
5x35 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.9 mm | 1.8 | 29 mm | 1181 kg/km | 0.868
5x50 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1 mm | 2 | 33 mm | 1543 kg/km | 0.641
5x70 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2.1 | 38 mm | 2030 kg/km | 0.443
5x95 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2.3 | 42 mm | 2604 kg/km | 0.32
5x120 - 0.6/1 kV | AL | XLPE | Nein | PE | 5x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2 mm | 2.4 | 47 mm | 3159 kg/km | 0.253

## Ähnliche Produkte

- ## N2XY

- ## NYY

- ## N2X2Y

- ## NAYY

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-na2xy-1-43668-js-build-gtag-eventsde.js