../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# N2XS(FL)2Y

Das N2XS(FL)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter, VPE-Isolation und fest verschweißtem Al/PE-Mantel. Es bietet maximale Betriebssicherheit für kritische Infrastrukturen und schützt zuverlässig gegen eindringende Feuchtigkeit.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: N2XS(FL)2Y-medium-voltage-cables Kategorie: Mittelspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für anspruchsvolle Energieverteilungsnetze

Das N2XS(FL)2Y erfüllt die Standards DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502. Es eignet sich hervorragend für die Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde, im Wasser sowie auf Kabelpritschen – insbesondere in EVU-Netzen, Industrieanlagen und Schaltstationen, wo erhöhte Anforderungen an mechanische Belastbarkeit und Wasserdichtigkeit bestehen.

### Technischer Aufbau

Der Kabelaufbau basiert auf einem mehrdrähtigen Kupferleiter (Klasse 2), einer VPE-Isolation mit extrudierter, fest haftender äußerer Leitschicht, sowie einer längswasserdichten, leitfähigen Bandierung. Die Abschirmung besteht aus Kupferdrähten mit Querleitwendel, ergänzt durch eine weitere längswasserdichte Bandierung. Der äußere Schutz wird durch eine fest mit dem schwarzen PE-Mantel verschweißte Aluminiumbandierung realisiert – sie wirkt als effektive Querwassersperre.

### Eigenschaften und Vorteile

Das N2XS(FL)2Y ist erdverlegbar, für Außenanwendungen geeignet und hält Betriebstemperaturen bis +90 °C sowie Kurzschlussbelastungen bis +250 °C stand. Es ist silikon- und cadmiumfrei und enthält keine lackbenetzungsstörenden Substanzen. Dank seines teilentladungsfreien Aufbaus und der Al/PE-Schicht ist es bestens geeignet für feuchte Umgebungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x50/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 520 mm
1x70/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 560 mm
1x95/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 580 mm
1x120/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 620 mm
1x150/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 640 mm
1x185/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 680 mm
1x240/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 720 mm
1x300/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 780 mm
1x400/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 840 mm
1x500/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 880 mm
1x50/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x70/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 640 mm
1x95/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x120/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 700 mm
1x150/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 720 mm
1x185/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 760 mm
1x240/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 800 mm
1x300/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 860 mm
1x400/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 900 mm
1x500/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - + 90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 980 mm
1x50/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 700 mm
1x70/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 740 mm
1x95/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 760 mm
1x120/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 800 mm
1x150/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 820 mm
1x185/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 860 mm
1x240/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 900 mm
1x300/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 960 mm
1x400/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 1020 mm
1x500/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 1080 mm

### Andere Spezifikationen

Konfiguration

Leiter

Isolierung

Leitfähiges Band unter Schirm

Kupferdrahtschirm und Band

Nicht leitendes Band über Schirm

Al-Folie

Mantel

Anzahl der Adern und Querschnitt

Minimale Lagertemperatur

Farbe der Isolierung

Flammwidrig

CPR-Klasse

CE-Konformität

Form des Leiters

Leiterdurchmesser

Nenndicke der Isolierung

Durchmesser über Isolierung

Minimale Manteldicke

Außendurchmesser

Gewicht

DC-Widerstand bei 20 °C

Kapazität

Induktivität, Dreiblatt

Induktivität im Boden, flach 1

Leiter-Kurzschlussstrom

Schirm-Kurzschlussstrom

Erwärmungszeitkonstante, Dreiblatt

Erwärmungszeitkonstante, flach

Strombelastbarkeit in Luft, Dreiblatt

Strombelastbarkeit in Luft, flach

Strombelastbarkeit im Boden, Dreiblatt

Strombelastbarkeit im Boden, flach

1x50/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x50/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 3.4 mm | 16.3 mm | 2.1 mm | 26 mm | 1010 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.41 | 0.7 | 7.1 kA | 3.2 kA | 383 | 273 | 238 | 282 | 220 | 249
1x70/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x70/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 3.4 mm | 17.9 mm | 2.1 mm | 28 mm | 1238 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.28 μf/km | 0.39 | 0.67 | 10 kA | 3.2 kA | 490 | 353 | 294 | 350 | 268 | 302
1x95/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x95/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 3.4 mm | 19.4 mm | 2.1 mm | 29 mm | 1495 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.37 | 0.65 | 13.6 kA | 3.2 kA | 618 | 450 | 358 | 426 | 320 | 359
1x120/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x120/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 3.4 mm | 20.9 mm | 2.1 mm | 31 mm | 1773 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.34 μf/km | 0.36 | 0.62 | 17.1 kA | 3.2 kA | 742 | 545 | 413 | 491 | 363 | 405
1x150/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x150/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 3.4 mm | 22.3 mm | 2.1 mm | 32 mm | 2119 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.34 | 0.59 | 21.4 kA | 5 kA | 927 | 719 | 468 | 549 | 405 | 442
1x185/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x185/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 34 mm | 2483 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.33 | 0.58 | 26.4 kA | 5 kA | 1094 | 866 | 535 | 625 | 456 | 493
1x240/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x240/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 3.4 mm | 26.4 mm | 2.1 mm | 36 mm | 3073 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.32 | 0.55 | 34.3 kA | 5 kA | 1335 | 1091 | 631 | 731 | 526 | 563
1x300/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x300/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 3.4 mm | 28.8 mm | 2.1 mm | 39 mm | 3737 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.48 μf/km | 0.31 | 0.54 | 42.9 kA | 5 kA | 1595 | 1336 | 722 | 831 | 591 | 626
1x400/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x400/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 3.4 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 42 mm | 4697 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.29 | 0.5 | 57.2 kA | 7 kA | 2303 | 2036 | 827 | 920 | 662 | 675
1x500/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x500/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 3.4 mm | 34.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 5729 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.61 μf/km | 0.28 | 0.48 | 71.4 kA | 7 kA | 2803 | 2538 | 949 | 1043 | 744 | 748
1x50/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 5.5 mm | 20.5 mm | 2.1 mm | 30 mm | 1166 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.45 | 0.72 | 7.1 kA | 3.2 kA | 369 | 276 | 239 | 282 | 222 | 250
1x70/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 5.5 mm | 22.1 mm | 2.1 mm | 32 mm | 1409 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.42 | 0.68 | 10 kA | 3.2 kA | 471 | 355 | 297 | 351 | 271 | 303
1x95/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 5.5 mm | 23.6 mm | 2.1 mm | 33 mm | 1675 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.21 μf/km | 0.41 | 0.66 | 13.6 kA | 3.2 kA | 591 | 451 | 361 | 426 | 323 | 360
1x120/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 5.5 mm | 25.1 mm | 2.1 mm | 35 mm | 1968 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.23 μf/km | 0.39 | 0.64 | 17.1 kA | 3.2 kA | 718 | 554 | 416 | 491 | 367 | 407
1x150/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 5.5 mm | 26.5 mm | 2.1 mm | 36 mm | 2320 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.37 | 0.6 | 21.4 kA | 5 kA | 897 | 723 | 470 | 549 | 409 | 445
1x185/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28.1 mm | 2.1 mm | 38 mm | 2697 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.59 | 26.4 kA | 5 kA | 1063 | 871 | 538 | 625 | 461 | 498
1x240/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 5.5 mm | 30.6 mm | 2.1 mm | 40 mm | 3303 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.35 | 0.56 | 34.3 kA | 5 kA | 1300 | 1091 | 634 | 731 | 532 | 568
1x300/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 5.5 mm | 33 mm | 2.1 mm | 43 mm | 3978 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.32 μf/km | 0.34 | 0.55 | 42.9 kA | 5 kA | 1568 | 1350 | 724 | 830 | 599 | 633
1x400/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 5.5 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 45 mm | 4925 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.32 | 0.51 | 57.2 kA | 7 kA | 2230 | 2085 | 829 | 923 | 671 | 685
1x500/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 5.5 mm | 38.8 mm | 2.1 mm | 49 mm | 6006 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.3 | 0.49 | 71.4 kA | 7 kA | 2727 | 2614 | 953 | 1045 | 754 | 760
1x50/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 8 mm | 25.5 mm | 2.1 mm | 35 mm | 1405 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.13 μf/km | 0.48 | 0.73 | 7.1 kA | 3.2 kA | 360 | 280 | 241 | 282 | 225 | 251
1x70/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 8 mm | 27.1 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1646 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.15 μf/km | 0.45 | 0.7 | 10 kA | 3.2 kA | 462 | 362 | 299 | 350 | 274 | 304
1x95/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 8 mm | 28.6 mm | 2.1 mm | 38 mm | 1926 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.43 | 0.67 | 13.6 kA | 3.2 kA | 583 | 459 | 363 | 425 | 327 | 362
1x120/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 8 mm | 30.1 mm | 2.1 mm | 40 mm | 2227 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.42 | 0.65 | 17.1 kA | 3.2 kA | 707 | 563 | 418 | 468 | 371 | 409
1x150/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 8 mm | 31.5 mm | 2.1 mm | 41 mm | 2590 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.4 | 0.62 | 21.4 kA | 5 kA | 876 | 730 | 472 | 548 | 414 | 449
1x185/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 8 mm | 33.1 mm | 2.1 mm | 43 mm | 2975 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.2 μf/km | 0.39 | 0.6 | 26.4 kA | 5 kA | 1032 | 876 | 539 | 624 | 466 | 502
1x240/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 8 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 45 mm | 3594 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.37 | 0.58 | 34.3 kA | 5 kA | 1274 | 1108 | 635 | 728 | 539 | 574
1x300/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 8 mm | 38 mm | 2.1 mm | 48 mm | 4300 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.36 | 0.56 | 42.9 kA | 5 kA | 1541 | 1377 | 725 | 828 | 606 | 640
1x400/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 8 mm | 40.6 mm | 2.1 mm | 51 mm | 5290 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.26 μf/km | 0.34 | 0.52 | 57.2 kA | 7 kA | 2206 | 2109 | 831 | 922 | 680 | 695
1x500/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Ja | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 8 mm | 43.8 mm | 2.4 mm | 54 mm | 6403 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.29 μf/km | 0.32 | 0.5 | 71.4 kA | 7 kA | 2689 | 2652 | 953 | 1045 | 765 | 773

## Ähnliche Produkte

- ## N2XS2Y

- ## NA2XS(FL)2Y

- ## N2XS(F)2Y

- ## N2XSY

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsfl-1-44452-js-build-gtag-eventsde.js