../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# NAY2Y

Das NAY2Y Kabel ist ein besonders robustes Niederspannungskabel mit Aluminiumleiter und HDPE-Mantel, das speziell für Installationen mit hoher mechanischer Beanspruchung entwickelt wurde. Es überzeugt durch seine Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen – ob in Industrieanlagen, Trafostationen oder Ortsnetzen.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: NAY2Y-low-voltage-cables Kategorie: Niederspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für anspruchsvolle Verlegebedingungen

Das NAY2Y erfüllt die Anforderungen der Norm TP PRAKAB 12/03 in Anlehnung an VDE 0276-603 und eignet sich für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser und im Außenbereich. Es ist ideal für Anwendungen in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen sowie in lokalen Versorgungsnetzen – überall dort, wo mechanische Belastung im Betrieb oder bei der Verlegung eine Rolle spielt.

### Aufbau und Materialkomponenten

Der Leiter besteht aus Aluminium, wahlweise als rund eindrähtig (RE), rund mehrdrähtig (RM) oder sektorförmig (SE/SM). Die PVC-isolierten Adern sind verseilt und werden von einer gemeinsamen EPDM-Aderumhüllung geschützt. Der äußere Mantel aus HDPE (schwarz, UV-beständig) macht das Kabel besonders widerstandsfähig gegenüber Druck, Abrieb und Feuchtigkeit – perfekt für langfristige Installationen unter schwierigen Bedingungen.

### Typische Einsatzgebiete

NAY2Y Kabel sind erste Wahl bei Verkabelungsprojekten mit hoher Belastung, etwa im industriellen Netzbau oder bei der Energieverteilung im Außenbereich. Sie bieten eine robuste, langlebige und kosteneffiziente Lösung für stabile Stromversorgung in verschiedensten Umgebungen.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x300 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x400 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x500 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x10 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35+16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50+25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70+35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95+50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120+70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150+70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185+95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240+120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | ≤ 300 mm2: +160, > 300 mm2: +140 °C | 70 °c | -5 °C | 35 - +70 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)

### Andere Spezifikationen

Konfiguration | Leiter | Isolierung | CUScreen | Mantel | Anzahl der Adern und Querschnitt | Minimale Lagertemperatur | Farbe der Isolierung | Self Extinguishing Of Single Cable | CPR-Klasse | Form des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nominal Sheath Thickness | Außendurchmesser | Gewicht | Maximum Resistance Of Conductor
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x16 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x16 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1 mm | 1.8 | 11 mm | 122 kg/km | 1.91
1x25 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x25 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 12 mm | 171 kg/km | 1.2
1x35 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x35 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 13 mm | 209 kg/km | 0.868
1x50 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x50 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 1.4 mm | 1.8 | 15 mm | 277 kg/km | 0.641
1x70 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x70 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 1.4 mm | 1.8 | 17 mm | 356 kg/km | 0.443
1x95 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x95 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 1.6 mm | 1.8 | 19 mm | 464 kg/km | 0.32
1x120 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x120 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 1.6 mm | 1.8 | 20 mm | 549 kg/km | 0.253
1x150 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x150 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 1.8 mm | 1.8 | 22 mm | 670 kg/km | 0.206
1x185 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x185 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 2 mm | 1.8 | 25 mm | 821 kg/km | 0.164
1x240 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x240 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 2.2 mm | 1.8 | 27 mm | 1035 kg/km | 0.125
1x300 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x300 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 2.4 mm | 1.9 | 30 mm | 1273 kg/km | 0.1
1x400 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x400 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 2.6 mm | 2 | 34 mm | 1598 kg/km | 0.0778
1x500 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 1x500 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RMV | 2.8 mm | 2.1 | 37 mm | 2001 kg/km | 0.0605
3x10 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x10 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1 mm | 1.8 | 18 mm | 398 kg/km | 3.08
3x16 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x16 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1 mm | 1.8 | 20 mm | 523 kg/km | 1.91
3x25 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x25 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 24 mm | 735 kg/km | 1.2
3x35 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x35 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 26 mm | 903 kg/km | 0.868
3x50 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x50 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.4 mm | 1.8 | 27 mm | 955 kg/km | 0.641
3x70 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x70 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.4 mm | 2 | 31 mm | 1263 kg/km | 0.443
3x95 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x95 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.6 mm | 2.1 | 34 mm | 1625 kg/km | 0.32
3x120 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x120 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.6 mm | 2.2 | 37 mm | 1911 kg/km | 0.253
3x150 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x150 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.8 mm | 2.3 | 41 mm | 2329 kg/km | 0.206
3x185 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x185 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 2 mm | 2.5 | 45 mm | 2821 kg/km | 0.164
3x240 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x240 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 2.2 mm | 2.7 | 50 mm | 3573 kg/km | 0.125
3x35+16 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x35+16 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2/1.0 mm | 1.8 | 27 mm | 981 kg/km | 0.868
3x50+25 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x50+25 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM/RMV | 1.4/1.2 mm | 1.9 | 30 mm | 1222 kg/km | 0.641
3x70+35 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x70+35 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM/RMV | 1.4/1.2 mm | 2 | 34 mm | 1582 kg/km | 0.443
3x95+50 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x95+50 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.6/1.4 mm | 2.2 | 39 mm | 2004 kg/km | 0.32
3x120+70 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x120+70 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.6/1.4 mm | 2.3 | 42 mm | 2429 kg/km | 0.253
3x150+70 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x150+70 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.8/1.4 mm | 2.4 | 47 mm | 2854 kg/km | 0.206
3x185+95 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x185+95 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 2.0/1.6 mm | 2.6 | 51 mm | 3492 kg/km | 0.164
3x240+120 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 3x240+120 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 2.2/1.6 mm | 2.8 | 58 mm | 4437 kg/km | 0.125
4x16 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x16 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1 mm | 1.8 | 22 mm | 611 kg/km | 1.91
4x25 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x25 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 26 mm | 873 kg/km | 1.2
4x35 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x35 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 28 mm | 1071 kg/km | 0.868
4x50 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x50 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.4 mm | 1.9 | 30 mm | 1238 kg/km | 0.641
4x70 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x70 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.4 mm | 2.1 | 33 mm | 1591 kg/km | 0.443
4x95 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x95 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.6 mm | 2.2 | 37 mm | 2068 kg/km | 0.32
4x120 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x120 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.6 mm | 2.4 | 41 mm | 2518 kg/km | 0.253
4x150 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x150 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 1.8 mm | 2.5 | 45 mm | 3013 kg/km | 0.206
4x185 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x185 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 2 mm | 2.7 | 50 mm | 3732 kg/km | 0.164
4x240 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 4x240 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SE | 2.2 mm | 2.9 | 56 mm | 4648 kg/km | 0.125
5x16 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x16 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1 mm | 1.8 | 24 mm | 721 kg/km | 1.91
5x25 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x25 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.8 | 28 mm | 1059 kg/km | 1.2
5x35 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x35 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | RE | 1.2 mm | 1.9 | 31 mm | 1320 kg/km | 0.868
5x50 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x50 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.4 mm | 2 | 35 mm | 1661 kg/km | 0.641
5x70 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x70 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.4 mm | 2.2 | 40 mm | 2137 kg/km | 0.443
5x95 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x95 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.6 mm | 2.4 | 45 mm | 2816 kg/km | 0.32
5x120 - 0.6/1 kV | AL | PVC | Nein | PE | 5x120 | -35 °C | HD 308 S2 | Nein | Fca | SM | 1.6 mm | 2.5 | 49 mm | 3342 kg/km | 0.253

## Ähnliche Produkte

- ## NA2XY

- ## NAYY

- ## NY2Y

- ## N2XY

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-nay2y-1-43050-js-build-gtag-eventsde.js