../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# NA2XS2Y

Das NA2XS2Y Kabel ist ein hoch belastbares Mittelspannungskabel mit Aluminiumleiter, VPE-Isolierung und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es eignet sich hervorragend für erdverlegte Anwendungen und überzeugt durch thermische Belastbarkeit, mechanische Robustheit und teilentladungsfreien Aufbau.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: NA2XS2Y-medium-voltage-cables Kategorie: Mittelspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für raue Umgebungen und intensive Belastung

Das NA2XS2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502 und ist speziell für die feste Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Erde und in Wasser ausgelegt. Es findet seinen Einsatz in Industrieanlagen, Schaltstationen und Kraftwerken, besonders dort, wo das Kabel beim Verlegen oder im Betrieb mechanisch stark beansprucht wird.

### Aufbau und technische Merkmale

Das Kabel ist mit einem mehrdrähtigen Aluminiumleiter (Kl. 2 nach DIN VDE 0295 / IEC 60228) ausgestattet. Die VPE-Isolation (Typ DIX8) ist untrennbar mit der äußeren Leitschicht verbunden und sorgt gemeinsam mit der inneren Leitschicht für einen teilentladungsfreien Betrieb. Die Abschirmung erfolgt über eine Umspinnung aus Kupferdrähten mit Querleitwendeln. Der Außenmantel aus schwarzem PE (Typ DMP2) schützt vor Feuchtigkeit, mechanischem Druck und chemischen Einflüssen – allerdings ohne Flammwidrigkeit.

### Besondere Eigenschaften und Einsatzvorteile

NA2XS2Y ist erdverlegbar und für den Einsatz bei Temperaturen ab -20 °C geeignet. Es ist silikon- und cadmiumfrei, frei von lackbenetzungsstörenden Stoffen und erreicht eine Betriebstemperatur von bis zu +90 °C, im Kurzschlussfall sogar bis +250 °C. Der schwarze PE-Mantel macht das Kabel zur ideal belastbaren Lösung für dauerhafte, unterirdische Mittelspannungsinstallationen.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x50/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 375 mm
1x70/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 390 mm
1x95/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x120/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 450 mm
1x150/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x185/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x240/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x300/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x400/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x500/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 645 mm
1x35/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x50/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 435 mm
1x70/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x95/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x120/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x150/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x185/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x240/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x300/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x400/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x500/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x50/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x70/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 540 mm
1x95/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x120/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x150/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x185/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x240/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x300/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x400/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 735 mm
1x500/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 795 mm

### Andere Spezifikationen

Konfiguration

Leiter

Isolierung

Leitfähiges Band unter Schirm

Kupferdrahtschirm und Band

Nicht leitendes Band über Schirm

Al-Folie

Mantel

Anzahl der Adern und Querschnitt

Minimale Lagertemperatur

Farbe der Isolierung

Flammwidrig

CPR-Klasse

CE-Konformität

Form des Leiters

Leiterdurchmesser

Nenndicke der Isolierung

Durchmesser über Isolierung

Minimale Manteldicke

Außendurchmesser

Gewicht

DC-Widerstand bei 20 °C

Kapazität

Induktivität, Dreiblatt

Induktivität im Boden, flach 1

Leiter-Kurzschlussstrom

Schirm-Kurzschlussstrom

Erwärmungszeitkonstante, Dreiblatt

Erwärmungszeitkonstante, flach

Strombelastbarkeit in Luft, Dreiblatt

Strombelastbarkeit in Luft, flach

Strombelastbarkeit im Boden, Dreiblatt

Strombelastbarkeit im Boden, flach

Induktivität in Luft, flach 1

1x50/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 3.4 mm | 16.3 mm | 2.1 mm | 26 mm | 928 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.41 | 0.71 | 7.1 kA | 3.2 kA | 385 | 275 | 238 | 282 | 220 | 249 | N/A
1x70/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 3.4 mm | 17.9 mm | 2.1 mm | 26 mm | 1155 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.28 μf/km | 0.39 | 0.67 | 10 kA | 3.2 kA | 491 | 353 | 294 | 350 | 268 | 302 | N/A
1x95/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 3.4 mm | 19.4 mm | 2.1 mm | 28 mm | 1410 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.37 | 0.65 | 13.6 kA | 3.2 kA | 618 | 450 | 358 | 426 | 320 | 359 | N/A
1x120/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 3.4 mm | 20.9 mm | 2.1 mm | 30 mm | 1683 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.34 μf/km | 0.36 | 0.62 | 17.1 kA | 3.2 kA | 744 | 550 | 413 | 491 | 363 | 405 | N/A
1x150/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 3.4 mm | 22.3 mm | 2.1 mm | 31 mm | 2052 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.34 | 0.59 | 21.4 kA | 5 kA | 927 | 719 | 468 | 549 | 405 | 442 | N/A
1x185/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 32 mm | 2384 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.33 | 0.58 | 26.4 kA | 5 kA | 1094 | 866 | 535 | 625 | 456 | 493 | N/A
1x240/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 3.4 mm | 26.4 mm | 2.1 mm | 35 mm | 2964 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.32 | 0.55 | 34.3 kA | 5 kA | 1327 | 1082 | 631 | 731 | 526 | 563 | N/A
1x300/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 3.4 mm | 28.8 mm | 2.1 mm | 37 mm | 3624 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.49 μf/km | 0.31 | 0.53 | 42.9 kA | 5 kA | 1582 | 1309 | 722 | 831 | 591 | 626 | N/A
1x400/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 3.4 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 4575 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.29 | 0.5 | 57.2 kA | 7 kA | 2279 | 2061 | 827 | 920 | 662 | 675 | N/A
1x500/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 3.4 mm | 34.6 mm | 2.1 mm | 43 mm | 5598 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.61 μf/km | 0.28 | 0.48 | 71.4 kA | 7 kA | 2803 | 2614 | 949 | 1043 | 744 | 748 | N/A
1x35/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x35/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 7.2 mm | 5.5 mm | 19.5 mm | 2.1 mm | 28 mm | 949 kg/km | 0.524 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.46 | 0.74 | 5 kA | 3.2 kA | 259 | 192 | 200 | 235 | 189 | 213 | 0.64
1x50/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 5.5 mm | 20.5 mm | 2.1 mm | 29 mm | 1079 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.44 | 0.72 | 7.1 kA | 3.2 kA | 374 | 278 | 239 | 282 | 222 | 250 | 0.62
1x70/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 5.5 mm | 22.1 mm | 2.1 mm | 31 mm | 1315 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.42 | 0.68 | 10 kA | 3.2 kA | 477 | 358 | 297 | 351 | 271 | 303 | 0.59
1x95/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 5.5 mm | 23.6 mm | 2.1 mm | 32 mm | 1580 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.21 μf/km | 0.4 | 0.66 | 13.6 kA | 3.2 kA | 600 | 458 | 361 | 426 | 323 | 360 | 0.57
1x120/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 5.5 mm | 25.1 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1862 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.23 μf/km | 0.38 | 0.63 | 17.1 kA | 3.2 kA | 724 | 556 | 416 | 491 | 367 | 407 | 0.55
1x150/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 5.5 mm | 26.5 mm | 2.1 mm | 35 mm | 2212 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.37 | 0.6 | 21.4 kA | 5 kA | 903 | 730 | 470 | 549 | 409 | 445 | 0.53
1x185/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28.1 mm | 2.1 mm | 37 mm | 2585 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.59 | 26.4 kA | 5 kA | 1068 | 871 | 538 | 625 | 461 | 498 | 0.52
1x240/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 5.5 mm | 30.6 mm | 2.1 mm | 39 mm | 3181 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.34 | 0.56 | 34.3 kA | 5 kA | 1309 | 1091 | 634 | 731 | 532 | 568 | 0.5
1x300/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 5.5 mm | 33 mm | 2.1 mm | 42 mm | 3851 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.33 μf/km | 0.33 | 0.54 | 42.9 kA | 5 kA | 1582 | 1350 | 724 | 830 | 599 | 633 | 0.48
1x400/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 5.5 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 4795 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.31 | 0.51 | 57.2 kA | 7 kA | 2255 | 2109 | 829 | 923 | 671 | 685 | 0.46
1x500/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 5.5 mm | 38.8 mm | 2.1 mm | 47 mm | 5873 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.3 | 0.49 | 71.4 kA | 7 kA | 2727 | 2614 | 953 | 1045 | 754 | 760 | 0.45
1x50/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 8 mm | 25.5 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1292 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.13 μf/km | 0.48 | 0.73 | 7.1 kA | 3.2 kA | 365 | 283 | 241 | 282 | 225 | 251 | N/A
1x70/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 8 mm | 27.1 mm | 2.1 mm | 36 mm | 1542 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.15 μf/km | 0.45 | 0.7 | 10 kA | 3.2 kA | 466 | 364 | 299 | 350 | 274 | 304 | N/A
1x95/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 8 mm | 28.6 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1818 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.43 | 0.67 | 13.6 kA | 3.2 kA | 589 | 464 | 363 | 425 | 327 | 362 | N/A
1x120/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 8 mm | 30.1 mm | 2.1 mm | 39 mm | 2110 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.41 | 0.64 | 17.1 kA | 3.2 kA | 713 | 567 | 418 | 468 | 371 | 409 | N/A
1x150/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 8 mm | 31.5 mm | 2.1 mm | 40 mm | 2473 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.4 | 0.62 | 21.4 kA | 5 kA | 893 | 740 | 472 | 548 | 414 | 449 | N/A
1x185/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 8 mm | 33.1 mm | 2.1 mm | 42 mm | 2854 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.2 μf/km | 0.38 | 0.6 | 26.4 kA | 5 kA | 1048 | 887 | 539 | 624 | 466 | 502 | N/A
1x240/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 8 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 3468 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.36 | 0.57 | 34.3 kA | 5 kA | 1283 | 1117 | 635 | 728 | 539 | 574 | N/A
1x300/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 8 mm | 38 mm | 2.1 mm | 47 mm | 4164 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.35 | 0.55 | 42.9 kA | 5 kA | 1555 | 1364 | 725 | 828 | 606 | 640 | N/A
1x400/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 8 mm | 40.6 mm | 2.1 mm | 49 mm | 5131 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.26 μf/km | 0.33 | 0.52 | 57.2 kA | 7 kA | 2206 | 2109 | 831 | 922 | 680 | 695 | N/A
1x500/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 8 mm | 43.8 mm | 2.4 mm | 53 mm | 6235 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.29 μf/km | 0.32 | 0.5 | 71.4 kA | 7 kA | 2689 | 2652 | 953 | 1045 | 765 | 773 | N/A

## Ähnliche Produkte

- ## N2XSY

- ## N2XS(FL)2Y

- ## NA2XSY

- ## NA2XS(F)2Y

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xs2-1-44744-js-build-gtag-eventsde.js