../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# N2XY

Das N2XY Kabel ist ein nicht armiertes Niederspannungskabel für Strom- und Steueranwendungen bis 0,6/1 kV. Es eignet sich für feste Verlegung in Gebäuden, im Freien, in feuchter Umgebung sowie bei direkter Erdverlegung – überall dort, wo keine besonderen mechanischen Belastungen auftreten.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: N2XY-low-voltage-cables Kategorie: Niederspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für die feste Verlegung in Standardanwendungen

Das N2XY wird in Niederspannungsanlagen zur Energieverteilung eingesetzt – zum Beispiel in Kabeltrassen, Rohren, auf Wänden oder direkt im Erdreich. Es lässt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installieren und ist auch für feuchte Umgebungen geeignet. Dank verschiedener Aderkonfigurationen (einadrig bis vieradrig) und Querschnitten bis 630 mm² lässt sich das Kabel flexibel an die jeweilige Anwendung anpassen.

### Technischer Aufbau

Als Leiter dient massives oder mehrdrähtiges Kupfer (RE oder RM), die Adern sind mit XLPE (vernetztem Polyethylen) isoliert. Das Kabel ist eingebettet in eine PVC-Füllmasse und wird von einem PVC-Außenmantel umgeben, der das Kabel gegen Umwelteinflüsse und mechanische Beanspruchung im Normalbereich schützt.

### Varianten und Einsatzmöglichkeiten

N2XY ist sowohl als N2XY-J (mit Schutzleiter) als auch als N2XY-O (ohne Schutzleiter) verfügbar. Es bietet eine platzsparende, wirtschaftliche Lösung für Verteilungen im Niederspannungsbereich, ohne auf Sicherheit oder Qualität zu verzichten. Typische Einsatzorte sind Gewerbe- und Wohnbauten, Anlageninstallationen sowie Verbindungen zwischen Schaltschränken und Verteilungen.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x10 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x300 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x400 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
1x500 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x10 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x25+16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x35+16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x50+25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x70+35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x95+50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x120+70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x150+70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x185+95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
3x240+120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x10 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x150 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x185 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
4x240 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x10 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x16 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x25 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x35 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x50 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x70 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x95 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)
5x120 - 0.6/1 kV | 0.6/1 kV | 4 kv | 250 °c | 90 °c | -5 °C | 35 - +90 °C | black | cable drums | yes/yes | 15xD (Single core); 12xD (Multi core)

### Andere Spezifikationen

Konfiguration | Leiter | Isolierung | CUScreen | Mantel | Anzahl der Adern und Querschnitt | Minimale Lagertemperatur | Farbe der Isolierung | Self Extinguishing Of Single Cable | CPR-Klasse | Form des Leiters | Nenndicke der Isolierung | Nominal Sheath Thickness | Außendurchmesser | Gewicht | Maximum Resistance Of Conductor
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x35 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 13 mm | 436 kg/km | 0.524
1x50 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1 mm | 1.8 | 14 mm | 562 kg/km | 0.387
1x10 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x10 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 9 mm | 166 kg/km | 1.83
1x16 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 10 mm | 229 kg/km | 1.15
1x25 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 12 mm | 336 kg/km | 0.727
1x70 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.1 mm | 1.8 | 16 mm | 774 kg/km | 0.268
1x95 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.1 mm | 1.8 | 18 mm | 1027 kg/km | 0.193
1x120 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.2 mm | 1.8 | 20 mm | 1267 kg/km | 0.153
1x150 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x150 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.4 mm | 1.8 | 22 mm | 1555 kg/km | 0.124
1x185 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x185 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.6 mm | 1.8 | 24 mm | 1922 kg/km | 0.0991
1x240 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x240 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.7 mm | 1.8 | 26 mm | 2471 kg/km | 0.0754
1x300 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x300 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1.8 mm | 1.8 | 29 mm | 3055 kg/km | 0.0601
1x400 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x400 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 2 mm | 1.9 | 32 mm | 3880 kg/km | 0.047
1x500 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 1x500 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 2.2 mm | 2 | 36 mm | 4938 kg/km | 0.0366
3x10 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x10 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 17 mm | 581 kg/km | 1.83
3x16 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 19 mm | 800 kg/km | 1.15
3x25 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 23 mm | 1193 kg/km | 0.727
3x35 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 26 mm | 1553 kg/km | 0.524
3x50 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1 mm | 1.8 | 26 mm | 1815 kg/km | 0.387
3x70 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 1.9 | 30 mm | 2519 kg/km | 0.268
3x95 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2 | 33 mm | 3319 kg/km | 0.193
3x120 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2 mm | 2.1 | 37 mm | 4089 kg/km | 0.153
3x150 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x150 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.4 mm | 2.3 | 41 mm | 5077 kg/km | 0.124
3x185 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x185 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.6 mm | 2.4 | 45 mm | 6233 kg/km | 0.0991
3x240 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x240 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.7 mm | 2.6 | 51 mm | 8067 kg/km | 0.0754
3x25+16 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x25+16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV/RE | 0.9/0.7 mm | 1.8 | 24 mm | 1357 kg/km | 0.727
3x35+16 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x35+16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM/RE | 0.9/0.7 mm | 1.8 | 26 mm | 1658 kg/km | 0.524
3x50+25 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x50+25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM/RMV | 1.0/0.9 mm | 1.8 | 29 mm | 2170 kg/km | 0.387
3x70+35 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x70+35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1/0.9 mm | 1.9 | 32 mm | 2932 kg/km | 0.268
3x95+50 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x95+50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1/1.0 mm | 2.1 | 37 mm | 3897 kg/km | 0.193
3x120+70 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x120+70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2/1.1 mm | 2.2 | 40 mm | 4865 kg/km | 0.153
3x150+70 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x150+70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.4/1.1 mm | 2.3 | 45 mm | 5862 kg/km | 0.124
3x185+95 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x185+95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.6/1.1 mm | 2.5 | 49 mm | 7293 kg/km | 0.0991
3x240+120 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 3x240+120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.7/1.2 mm | 2.7 | 56 mm | 9407 kg/km | 0.0754
4x10 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x10 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 18 mm | 698 kg/km | 1.83
4x16 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 21 mm | 974 kg/km | 1.15
4x25 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 25 mm | 1469 kg/km | 0.727
4x35 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 0.9 mm | 1.8 | 26 mm | 1818 kg/km | 0.524
4x50 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1 mm | 1.9 | 29 mm | 2354 kg/km | 0.387
4x70 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2 | 33 mm | 3268 kg/km | 0.268
4x95 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2.1 | 37 mm | 4341 kg/km | 0.193
4x120 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2 mm | 2.3 | 41 mm | 5429 kg/km | 0.153
4x150 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x150 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.4 mm | 2.4 | 46 mm | 6637 kg/km | 0.124
4x185 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x185 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.6 mm | 2.6 | 51 mm | 8188 kg/km | 0.0991
4x240 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 4x240 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.7 mm | 2.8 | 57 mm | 10609 kg/km | 0.0754
5x10 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x10 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 20 mm | 829 kg/km | 1.83
5x16 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x16 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RE | 0.7 mm | 1.8 | 22 mm | 1169 kg/km | 1.15
5x25 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x25 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 27 mm | 1795 kg/km | 0.727
5x35 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x35 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 0.9 mm | 1.8 | 31 mm | 2363 kg/km | 0.524
5x50 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x50 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | RMV | 1 mm | 2 | 35 mm | 3154 kg/km | 0.387
5x70 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x70 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2.1 | 38 mm | 4146 kg/km | 0.268
5x95 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x95 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.1 mm | 2.3 | 42 mm | 5516 kg/km | 0.193
5x120 - 0.6/1 kV | CU | XLPE | Nein | PVC | 5x120 | -35 °C | HD 308 S2 | IEC 60332-1-2 | Eca | SM | 1.2 mm | 2.4 | 47 mm | 6805 kg/km | 0.153

## Ähnliche Produkte

- ## NAY2Y

- ## NA2XY

- ## NYCWY

- ## NYY

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-niederspannungskabel-n2xy-2-1-43248-js-build-gtag-eventsde.js