../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# N2XS(F)2Y

Das N2XS(F)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter, VPE-Isolation und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es kombiniert hohe elektrische Sicherheit mit robuster Außenschicht für anspruchsvolle Anwendungen im Netzbetrieb.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: N2XS(F)2Y-medium-voltage-cables Kategorie: Mittelspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Entwickelt für leistungsstarke Netzumgebungen

Das N2XS(F)2Y erfüllt die gängigen Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502 und ist für die Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, in Wasser, Erde und auf Kabelpritschen geeignet. Besonders in EVU-Netzen, Industrieanlagen und Kraftwerken spielt dieses Kabel seine Stärken aus – überall dort, wo Langlebigkeit, Wasserdichtigkeit und Sicherheit gefragt sind.

### Aufbau und technische Eigenschaften

Im Inneren befindet sich ein blanker, mehrdrähtiger Kupferleiter (Klasse 2), umgeben von einer extrudierten VPE-Isolation mit innerer und haftender äußerer Leitschicht. Eine längswasserdichte, leitfähige Bandierung, eine Abschirmung aus Kupferdrähten mit Querleitwendeln und eine zusätzliche längswasserdichte Lage sichern den Aufbau. Der schwarze PE-Außenmantel (Typ DMP2) sorgt für hohe mechanische Belastbarkeit.

### Anwendungsbereiche und Vorteile

Das N2XS(F)2Y ist erdverlegbar, resistent gegen aggressive Umwelteinflüsse und hält Temperaturen bis +90 °C im Dauerbetrieb sowie +250 °C im Kurzschlussfall stand. Es ist frei von silikon- und cadmiumhaltigen Stoffen und dank des teilentladungsfreien Aufbaus besonders geeignet für Netze mit höchsten Anforderungen an elektrische Betriebssicherheit und Langlebigkeit.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x50/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 375 mm
1x70/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 390 mm
1x95/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x120/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 450 mm
1x150/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x185/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x240/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x300/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x400/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x500/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 645 mm
1x35/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x50/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 435 mm
1x70/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x95/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x120/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x150/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x185/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x240/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x300/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x400/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x500/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x50/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x70/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 540 mm
1x95/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x120/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x150/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x185/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x240/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x300/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x400/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 735 mm
1x500/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 795 mm

### Andere Spezifikationen

Konfiguration | Leiter | Isolierung | Leitfähiges Band unter Schirm | Kupferdrahtschirm und Band | Nicht leitendes Band über Schirm | Al-Folie | Mantel | Anzahl der Adern und Querschnitt | Minimale Lagertemperatur | Farbe der Isolierung | Flammwidrig | CPR-Klasse | CE-Konformität | Form des Leiters | Leiterdurchmesser | Nenndicke der Isolierung | Durchmesser über Isolierung | Minimale Manteldicke | Außendurchmesser | Gewicht | DC-Widerstand bei 20 °C | Kapazität | Induktivität, Dreiblatt | Induktivität im Boden, flach 1 | Leiter-Kurzschlussstrom | Schirm-Kurzschlussstrom | Erwärmungszeitkonstante, Dreiblatt | Erwärmungszeitkonstante, flach | Strombelastbarkeit in Luft, Dreiblatt | Strombelastbarkeit in Luft, flach | Strombelastbarkeit im Boden, Dreiblatt | Strombelastbarkeit im Boden, flach | Induktivität in Luft, flach 1
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x50/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 3.4 mm | 16.3 mm | 2.1 mm | 26 mm | 928 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.41 | 0.71 | 7.1 kA | 3.2 kA | 385 | 275 | 238 | 282 | 220 | 249 | N/A
1x70/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 3.4 mm | 17.9 mm | 2.1 mm | 26 mm | 1155 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.28 μf/km | 0.39 | 0.67 | 10 kA | 3.2 kA | 491 | 353 | 294 | 350 | 268 | 302 | N/A
1x95/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 3.4 mm | 19.4 mm | 2.1 mm | 28 mm | 1410 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.37 | 0.65 | 13.6 kA | 3.2 kA | 618 | 450 | 358 | 426 | 320 | 359 | N/A
1x120/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 3.4 mm | 20.9 mm | 2.1 mm | 30 mm | 1683 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.34 μf/km | 0.36 | 0.62 | 17.1 kA | 3.2 kA | 744 | 550 | 413 | 491 | 363 | 405 | N/A
1x150/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 3.4 mm | 22.3 mm | 2.1 mm | 31 mm | 2052 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.34 | 0.59 | 21.4 kA | 5 kA | 927 | 719 | 468 | 549 | 405 | 442 | N/A
1x185/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 32 mm | 2384 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.33 | 0.58 | 26.4 kA | 5 kA | 1094 | 866 | 535 | 625 | 456 | 493 | N/A
1x240/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 3.4 mm | 26.4 mm | 2.1 mm | 35 mm | 2964 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.32 | 0.55 | 34.3 kA | 5 kA | 1327 | 1082 | 631 | 731 | 526 | 563 | N/A
1x300/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 3.4 mm | 28.8 mm | 2.1 mm | 37 mm | 3624 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.49 μf/km | 0.31 | 0.53 | 42.9 kA | 5 kA | 1582 | 1309 | 722 | 831 | 591 | 626 | N/A
1x400/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 3.4 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 4575 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.29 | 0.5 | 57.2 kA | 7 kA | 2279 | 2061 | 827 | 920 | 662 | 675 | N/A
1x500/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 3.4 mm | 34.6 mm | 2.1 mm | 43 mm | 5598 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.61 μf/km | 0.28 | 0.48 | 71.4 kA | 7 kA | 2803 | 2614 | 949 | 1043 | 744 | 748 | N/A
1x35/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x35/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 7.2 mm | 5.5 mm | 19.5 mm | 2.1 mm | 28 mm | 949 kg/km | 0.524 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.46 | 0.74 | 5 kA | 3.2 kA | 259 | 192 | 200 | 235 | 189 | 213 | 0.64
1x50/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 5.5 mm | 20.5 mm | 2.1 mm | 29 mm | 1079 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.44 | 0.72 | 7.1 kA | 3.2 kA | 374 | 278 | 239 | 282 | 222 | 250 | 0.62
1x70/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 5.5 mm | 22.1 mm | 2.1 mm | 31 mm | 1315 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.42 | 0.68 | 10 kA | 3.2 kA | 477 | 358 | 297 | 351 | 271 | 303 | 0.59
1x95/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 5.5 mm | 23.6 mm | 2.1 mm | 32 mm | 1580 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.21 μf/km | 0.4 | 0.66 | 13.6 kA | 3.2 kA | 600 | 458 | 361 | 426 | 323 | 360 | 0.57
1x120/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 5.5 mm | 25.1 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1862 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.23 μf/km | 0.38 | 0.63 | 17.1 kA | 3.2 kA | 724 | 556 | 416 | 491 | 367 | 407 | 0.55
1x150/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 5.5 mm | 26.5 mm | 2.1 mm | 35 mm | 2212 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.37 | 0.6 | 21.4 kA | 5 kA | 903 | 730 | 470 | 549 | 409 | 445 | 0.53
1x185/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28.1 mm | 2.1 mm | 37 mm | 2585 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.59 | 26.4 kA | 5 kA | 1068 | 871 | 538 | 625 | 461 | 498 | 0.52
1x240/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 5.5 mm | 30.6 mm | 2.1 mm | 39 mm | 3181 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.34 | 0.56 | 34.3 kA | 5 kA | 1309 | 1091 | 634 | 731 | 532 | 568 | 0.5
1x300/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 5.5 mm | 33 mm | 2.1 mm | 42 mm | 3851 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.33 μf/km | 0.33 | 0.54 | 42.9 kA | 5 kA | 1582 | 1350 | 724 | 830 | 599 | 633 | 0.48
1x400/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 5.5 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 4795 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.31 | 0.51 | 57.2 kA | 7 kA | 2255 | 2109 | 829 | 923 | 671 | 685 | 0.46
1x500/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 5.5 mm | 38.8 mm | 2.1 mm | 47 mm | 5873 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.3 | 0.49 | 71.4 kA | 7 kA | 2727 | 2614 | 953 | 1045 | 754 | 760 | 0.45
1x50/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 8 mm | 25.5 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1292 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.13 μf/km | 0.48 | 0.73 | 7.1 kA | 3.2 kA | 365 | 283 | 241 | 282 | 225 | 251 | N/A
1x70/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 8 mm | 27.1 mm | 2.1 mm | 36 mm | 1542 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.15 μf/km | 0.45 | 0.7 | 10 kA | 3.2 kA | 466 | 364 | 299 | 350 | 274 | 304 | N/A
1x95/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 8 mm | 28.6 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1818 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.43 | 0.67 | 13.6 kA | 3.2 kA | 589 | 464 | 363 | 425 | 327 | 362 | N/A
1x120/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 8 mm | 30.1 mm | 2.1 mm | 39 mm | 2110 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.41 | 0.64 | 17.1 kA | 3.2 kA | 713 | 567 | 418 | 468 | 371 | 409 | N/A
1x150/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 8 mm | 31.5 mm | 2.1 mm | 40 mm | 2473 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.4 | 0.62 | 21.4 kA | 5 kA | 893 | 740 | 472 | 548 | 414 | 449 | N/A
1x185/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 8 mm | 33.1 mm | 2.1 mm | 42 mm | 2854 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.2 μf/km | 0.38 | 0.6 | 26.4 kA | 5 kA | 1048 | 887 | 539 | 624 | 466 | 502 | N/A
1x240/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 8 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 3468 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.36 | 0.57 | 34.3 kA | 5 kA | 1283 | 1117 | 635 | 728 | 539 | 574 | N/A
1x300/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 8 mm | 38 mm | 2.1 mm | 47 mm | 4164 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.35 | 0.55 | 42.9 kA | 5 kA | 1555 | 1364 | 725 | 828 | 606 | 640 | N/A
1x400/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 8 mm | 40.6 mm | 2.1 mm | 49 mm | 5131 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.26 μf/km | 0.33 | 0.52 | 57.2 kA | 7 kA | 2206 | 2109 | 831 | 922 | 680 | 695 | N/A
1x500/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 8 mm | 43.8 mm | 2.4 mm | 53 mm | 6235 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.29 μf/km | 0.32 | 0.5 | 71.4 kA | 7 kA | 2689 | 2652 | 953 | 1045 | 765 | 773 | N/A

## Ähnliche Produkte

- ## NA2XS(F)2Y

- ## N2XS2Y

- ## N2XS(FL)2Y

- ## NA2XS(FL)2Y

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xsf2-1-44325-js-build-gtag-eventsde.js