../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# NA2XS(F)2Y

Das NA2XS(F)2Y Kabel ist ein längswasserdichtes Mittelspannungskabel mit Aluminiumleiter, VPE-Isolation und einem widerstandsfähigen PE-Mantel. Es wurde für die energieeffiziente und sichere Verlegung in Erdreich und kritischen Netzbereichen entwickelt.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: NA2XS(F)2Y-medium-voltage-cables Kategorie: Mittelspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für leistungsstarke Versorgungsnetze mit erhöhtem Schutzbedarf

Das NA2XS(F)2Y entspricht den Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502. Es eignet sich für die Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Erdreich, im Wasser, im Freien oder auf Kabelpritschen. Der Einsatzschwerpunkt liegt in EVU-Netzen, Industrieanlagen und Umspannwerken, wo zusätzliche Sicherheitsreserven gegen eindringende Feuchtigkeit und mechanische Belastung erforderlich sind.

### Aufbau und Materialeigenschaften

Der Leiter besteht aus mehrdrähtigem Aluminium (Klasse 2), umgeben von einer inneren Leitschicht und einer VPE-Isolierung mit festhaftender äußerer Leitschicht – extrudiert in einem Arbeitsgang für maximale Betriebssicherheit. Die Abschirmung erfolgt durch eine Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendel, ergänzt durch eine längswasserdichte Bandierung. Der Außenmantel besteht aus schwarzem PE (Typ DMP2) und schützt zuverlässig vor mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit.

### Eigenschaften und Einsatzbereiche

Das NA2XS(F)2Y ist erdverlegbar, silikon- und cadmiumfrei sowie resistent gegen lackbenetzungsstörende Substanzen. Es hält Dauertemperaturen bis +90 °C stand und übersteht Kurzschlussbelastungen bis +250 °C. Dank seines durchdachten, teilentladungsfreien Aufbaus ist es besonders gut geeignet für die sichere Energieverteilung in feuchten, komplexen Installationsumgebungen.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x50/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 375 mm
1x70/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 390 mm
1x95/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x120/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 435 mm
1x150/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 450 mm
1x185/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x240/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x300/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x400/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x500/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 645 mm
1x630/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 690 mm
1x800/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 765 mm
1x1000/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 825 mm
1x50/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 435 mm
1x70/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 450 mm
1x95/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x120/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 495 mm
1x150/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x185/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 540 mm
1x240/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x300/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 615 mm
1x400/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x500/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x630/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 765 mm
1x800/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 825 mm
1x1000/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 900 mm
1x50/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x70/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x95/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x120/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 570 mm
1x150/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x185/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 615 mm
1x240/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x300/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 690 mm
1x400/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 735 mm
1x500/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 780 mm
1x630/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 840 mm
1x800/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 900 mm
1x1000/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 975 mm

### Andere Spezifikationen

Konfiguration | Leiter | Isolierung | Leitfähiges Band unter Schirm | Kupferdrahtschirm und Band | Nicht leitendes Band über Schirm | Al-Folie | Mantel | Anzahl der Adern und Querschnitt | Minimale Lagertemperatur | Farbe der Isolierung | Flammwidrig | CPR-Klasse | CE-Konformität | Form des Leiters | Leiterdurchmesser | Nenndicke der Isolierung | Durchmesser über Isolierung | Minimale Manteldicke | Außendurchmesser | Gewicht | DC-Widerstand bei 20 °C | Kapazität | Induktivität, Dreiblatt | Induktivität in Luft, flach 1 | Induktivität im Boden, flach 1 | Leiter-Kurzschlussstrom | Schirm-Kurzschlussstrom | Erwärmungszeitkonstante, Dreiblatt | Erwärmungszeitkonstante, flach | Strombelastbarkeit in Luft, Dreiblatt | Strombelastbarkeit in Luft, flach | Strombelastbarkeit im Boden, Dreiblatt | Strombelastbarkeit im Boden, flach
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x50/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.3 mm | 3.4 mm | 16.4 mm | 2.1 mm | 25 mm | 625 kg/km | 0.641 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.41 | 0.59 | 0.71 | 4.7 kA | 3.2 kA | 277 | 195 | 183 | 219 | 171 | 194
1x70/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 3.4 mm | 17.9 mm | 2.1 mm | 26 mm | 707 kg/km | 0.443 Ω/km | 0.28 μf/km | 0.39 | 0.56 | 0.68 | 6.6 kA | 3.2 kA | 353 | 249 | 228 | 273 | 208 | 236
1x95/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 3.4 mm | 19.4 mm | 2.1 mm | 28 mm | 808 kg/km | 0.32 Ω/km | 0.31 μf/km | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 9 kA | 3.2 kA | 443 | 316 | 278 | 333 | 248 | 281
1x120/16 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 3.4 mm | 20.9 mm | 2.1 mm | 29 mm | 909 kg/km | 0.253 Ω/km | 0.34 μf/km | 0.36 | 0.53 | 0.63 | 11.3 kA | 3.2 kA | 529 | 379 | 321 | 384 | 283 | 318
1x150/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 3.4 mm | 22.3 mm | 2.1 mm | 30 mm | 1089 kg/km | 0.206 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.35 | 0.51 | 0.6 | 14.2 kA | 5 kA | 655 | 486 | 364 | 432 | 315 | 350
1x185/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 32 mm | 1232 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.33 | 0.5 | 0.58 | 17.5 kA | 5 kA | 760 | 574 | 418 | 496 | 357 | 394
1x240/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.1 mm | 3.4 mm | 26.2 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1427 kg/km | 0.125 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.32 | 0.48 | 0.56 | 22.7 kA | 5 kA | 924 | 710 | 494 | 583 | 413 | 452
1x300/25 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.2 mm | 3.4 mm | 28.3 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1666 kg/km | 0.1 Ω/km | 0.48 μf/km | 0.31 | 0.47 | 0.54 | 28.4 kA | 5 kA | 1110 | 865 | 568 | 666 | 466 | 506
1x400/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 3.4 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 2089 kg/km | 0.0778 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.29 | 0.45 | 0.5 | 37.8 kA | 7 kA | 1506 | 1252 | 660 | 755 | 529 | 558
1x500/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 3.4 mm | 34.6 mm | 2.1 mm | 43 mm | 2456 kg/km | 0.0605 Ω/km | 0.61 μf/km | 0.28 | 0.43 | 0.48 | 47.3 kA | 7 kA | 1773 | 1508 | 767 | 868 | 602 | 627
1x630/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x630/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 29.9 mm | 3.4 mm | 38 mm | 2.1 mm | 46 mm | 2909 kg/km | 0.0469 Ω/km | 0.67 μf/km | 0.27 | 0.42 | 0.46 | 59.6 kA | 7 kA | 2158 | 1921 | 855 | 907 | 688 | 664
1x800/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x800/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 34.2 mm | 3.4 mm | 42.3 mm | 2.4 mm | 51 mm | 3521 kg/km | 0.0367 Ω/km | 0.76 μf/km | 0.26 | 0.41 | 0.44 | 75.6 kA | 7 kA | 2716 | 2461 | 968 | 1017 | 764 | 731
1x1000/35 - 6/10 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x1000/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 38.1 mm | 3.4 mm | 46.2 mm | 2.4 mm | 55 mm | 4195 kg/km | 0.0291 Ω/km | 0.84 μf/km | 0.25 | 0.4 | 0.42 | 94 kA | 7 kA | 3505 | 3157 | 1187 | 1270 | 852 | 842
1x50/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.3 mm | 5.5 mm | 20.5 mm | 2.1 mm | 29 mm | 780 kg/km | 0.641 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.44 | 0.62 | 0.72 | 4.7 kA | 3.2 kA | 269 | 198 | 185 | 219 | 172 | 195
1x70/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 5.5 mm | 22 mm | 2.1 mm | 30 mm | 873 kg/km | 0.443 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.42 | 0.59 | 0.69 | 6.6 kA | 3.2 kA | 344 | 254 | 231 | 273 | 210 | 237
1x95/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 5.5 mm | 23.5 mm | 2.1 mm | 32 mm | 984 kg/km | 0.32 Ω/km | 0.21 μf/km | 0.4 | 0.57 | 0.66 | 9 kA | 3.2 kA | 433 | 321 | 280 | 332 | 251 | 282
1x120/16 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 5.5 mm | 25 mm | 2.1 mm | 33 mm | 1093 kg/km | 0.253 Ω/km | 0.23 μf/km | 0.39 | 0.56 | 0.64 | 11.3 kA | 3.2 kA | 518 | 387 | 323 | 384 | 285 | 319
1x150/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 5.5 mm | 26.4 mm | 2.1 mm | 35 mm | 1282 kg/km | 0.206 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.37 | 0.54 | 0.61 | 14.2 kA | 5 kA | 638 | 485 | 366 | 432 | 319 | 352
1x185/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28 mm | 2.1 mm | 36 mm | 1434 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.52 | 0.59 | 17.5 kA | 5 kA | 749 | 583 | 420 | 494 | 361 | 396
1x240/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.1 mm | 5.5 mm | 30.3 mm | 2.1 mm | 39 mm | 1647 kg/km | 0.125 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.34 | 0.5 | 0.56 | 22.7 kA | 5 kA | 909 | 722 | 496 | 581 | 417 | 455
1x300/25 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.2 mm | 5.5 mm | 32.4 mm | 2.1 mm | 41 mm | 1869 kg/km | 0.1 Ω/km | 0.32 μf/km | 0.33 | 0.49 | 0.55 | 28.4 kA | 5 kA | 1098 | 883 | 569 | 663 | 471 | 510
1x400/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 5.5 mm | 35.5 mm | 2.1 mm | 44 mm | 2321 kg/km | 0.0778 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.31 | 0.47 | 0.51 | 37.8 kA | 7 kA | 1485 | 1273 | 660 | 753 | 535 | 564
1x500/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 5.5 mm | 38.7 mm | 2.1 mm | 47 mm | 2728 kg/km | 0.0605 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.3 | 0.45 | 0.49 | 47.3 kA | 7 kA | 1757 | 1541 | 766 | 866 | 609 | 634
1x630/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x630/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 29.9 mm | 5.5 mm | 42.1 mm | 2.4 mm | 51 mm | 3227 kg/km | 0.0469 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.29 | 0.44 | 0.47 | 59.6 kA | 7 kA | 2131 | 1947 | 861 | 900 | 690 | 668
1x800/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x800/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 34.2 mm | 5.5 mm | 46.4 mm | 2.4 mm | 55 mm | 3846 kg/km | 0.0367 Ω/km | 0.49 μf/km | 0.28 | 0.43 | 0.45 | 75.6 kA | 7 kA | 2673 | 2503 | 976 | 1008 | 764 | 731
1x1000/35 - 12/20 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x1000/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 38.1 mm | 5.5 mm | 50.3 mm | 2.4 mm | 60 mm | 4634 kg/km | 0.0291 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.26 | 0.42 | 0.44 | 94.6 kA | 7 kA | 3315 | 3249 | 1095 | 1107 | 837 | 770
1x50/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.3 mm | 8 mm | 25.5 mm | 2.1 mm | 34 mm | 988 kg/km | 0.641 Ω/km | 0.13 μf/km | 0.48 | 0.65 | 0.73 | 4.7 kA | 3.2 kA | 263 | 202 | 187 | 219 | 174 | 195
1x70/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 8 mm | 27 mm | 2.1 mm | 35 mm | 1094 kg/km | 0.443 Ω/km | 0.15 μf/km | 0.45 | 0.62 | 0.7 | 6.6 kA | 3.2 kA | 337 | 258 | 232 | 273 | 213 | 238
1x95/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 8 mm | 28.5 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1216 kg/km | 0.32 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.43 | 0.6 | 0.67 | 9 kA | 3.2 kA | 425 | 327 | 282 | 331 | 254 | 283
1x120/16 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 8 mm | 30 mm | 2.1 mm | 38 mm | 1335 kg/km | 0.253 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.41 | 0.58 | 0.65 | 11.3 kA | 3.2 kA | 510 | 395 | 325 | 382 | 289 | 321
1x150/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 8 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 1535 kg/km | 0.206 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.4 | 0.56 | 0.62 | 14.2 kA | 5 kA | 632 | 504 | 367 | 429 | 322 | 354
1x185/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 8 mm | 33 mm | 2.1 mm | 41 mm | 1699 kg/km | 0.164 Ω/km | 0.2 μf/km | 0.38 | 0.55 | 0.6 | 17.5 kA | 5 kA | 735 | 594 | 421 | 492 | 364 | 399
1x240/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.1 mm | 8 mm | 35.3 mm | 2.1 mm | 44 mm | 1928 kg/km | 0.125 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.37 | 0.53 | 0.58 | 22.7 kA | 5 kA | 897 | 737 | 496 | 578 | 422 | 458
1x300/25 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.2 mm | 8 mm | 37.4 mm | 2.1 mm | 46 mm | 2167 kg/km | 0.1 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.35 | 0.51 | 0.56 | 28.4 kA | 5 kA | 1080 | 907 | 568 | 659 | 476 | 514
1x400/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 8 mm | 40.5 mm | 2.1 mm | 49 mm | 2654 kg/km | 0.0778 Ω/km | 0.26 μf/km | 0.34 | 0.49 | 0.53 | 37.8 kA | 5 kA | 1453 | 1230 | 659 | 750 | 541 | 570
1x500/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 8 mm | 43.7 mm | 2.4 mm | 52 mm | 3087 kg/km | 0.0605 Ω/km | 0.29 μf/km | 0.32 | 0.48 | 0.5 | 47.3 kA | 7 kA | 1740 | 1591 | 764 | 861 | 616 | 642
1x630/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x630/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 29.9 mm | 8 mm | 47.1 mm | 2.4 mm | 56 mm | 3603 kg/km | 0.0469 Ω/km | 0.32 μf/km | 0.31 | 0.46 | 0.48 | 59.6 kA | 7 kA | 2105 | 2000 | 866 | 889 | 692 | 653
1x800/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x800/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 34.2 mm | 8 mm | 51.4 mm | 2.4 mm | 60 mm | 4284 kg/km | 0.0367 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.3 | 0.45 | 0.46 | 75.6 kA | 7 kA | 2631 | 2546 | 984 | 1000 | 770 | 734
1x1000/35 - 18/30 kV | Aluminum | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x1000/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 38.1 mm | 8 mm | 55.3 mm | 2.4 mm | 65 mm | 5093 kg/km | 0.0291 Ω/km | 0.39 μf/km | 0.28 | 0.44 | 0.45 | 94.6 kA | 7 kA | 3315 | 3381 | 1095 | 1085 | 841 | 784

## Ähnliche Produkte

- ## NA2XSY

- ## N2XS(FL)2Y

- ## NA2XS(FL)2Y

- ## NA2XS2Y

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-na2xsf-1-44907-js-build-gtag-eventsde.js