../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-vendor-DOMPurify-DOMPurify.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-assets-js-external-permalinksde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-js-front-end-breeze-prefetch-links.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-jquery-jquery.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-jquery-jquery-migrate.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-min-svgs-inline-vanilla-minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-zoom-jquery.zoom.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-photoswipe-photoswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-photoswipe-photoswipe-ui-default.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-frontend-single-product.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-jquery-blockui-jquery.blockUI.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-js-cookie-js.cookie.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-frontend-woocommerce.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-dist-scripts-url-shortifyde.js
Skip to main content
Hit enter to search or ESC to close
Close Search

# N2XS2Y

Das N2XS2Y Kabel ist ein robustes Mittelspannungskabel mit Kupferleiter, VPE-Isolation und widerstandsfähigem PE-Mantel. Es bietet eine zuverlässige Energieübertragung selbst bei hoher mechanischer Belastung und anspruchsvollen Umweltbedingungen.

Request Cable
Email *
Anfrage *
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Artikelnummer: N2XS2Y-medium-voltage-cables Kategorie: Mittelspannungskabel

- Beschreibung

## Beschreibung

### Für Erdverlegung und anspruchsvolle Umgebungen

Das N2XS2Y erfüllt die Normen DIN VDE 0276-620, HD 620 S2 und IEC 60502. Es eignet sich zur Verlegung in Innenräumen, Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, auf Kabelpritschen und insbesondere im Erdreich. Aufgrund seines widerstandsfähigen Mantels wird es häufig in Industrieanlagen, Kraftwerken und Schaltstationen eingesetzt, wo Stabilität und Langlebigkeit gefordert sind.

### Technischer Aufbau

Der Leiter besteht aus blankem, mehrdrähtigem Kupfer (Klasse 2), umgeben von einer inneren Leitschicht und einer VPE-Isolierung mit festhaftender äußerer Leitschicht. Die Abschirmung erfolgt über eine Kupferdraht-Umspinnung mit Querleitwendeln. Zusätzlich ist das Kabel mit einer leitfähigen Bandierung versehen und besitzt einen schwarzen PE-Mantel (Typ DMP2), der vor Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb schützt.

### Merkmale und Einsatzvorteile

Das N2XS2Y ist erdverlegbar, silikon- und cadmiumfrei sowie nicht flammwidrig. Es ist für Temperaturen bis +90 °C im Betrieb und +250 °C im Kurzschlussfall ausgelegt. Dank seines teilentladungsfreien Aufbaus bietet es ein hohes Maß an Sicherheit und ist besonders gut für Netze mit hoher Belastung und schwieriger Trassenführung geeignet.

## Datenblatt

Konfiguration | Nennspannung | Prüfspannung | Maximale Kurzschlusstemperatur | Maximale Betriebsleitertemperatur | Minimale Verlegetemperatur | Betriebstemperaturbereich | Farbe des Mantels | Verpackung | RoHS/REACH | Biegeradius
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x35/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 360 mm
1x50/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 375 mm
1x70/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 390 mm
1x95/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x120/16 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 450 mm
1x150/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x185/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x240/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x300/25 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x400/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x500/35 - 6/10 kV | 6/10 kV | 21 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 645 mm
1x35/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 420 mm
1x50/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 435 mm
1x70/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 465 mm
1x95/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 480 mm
1x120/16 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x150/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 525 mm
1x185/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x240/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x300/25 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x400/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x500/35 - 12/20 kV | 12/20 kV | 42 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x50/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 510 mm
1x70/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 540 mm
1x95/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 555 mm
1x120/16 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 585 mm
1x150/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 600 mm
1x185/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 630 mm
1x240/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 660 mm
1x300/25 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 705 mm
1x400/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 735 mm
1x500/35 - 18/30 kV | 18/30 kV | 63 kv | +250 °C | +90 °C | -20 °C | -35 - +90 °C | black | wooden oder metal drums | N/A | 795 mm

### Andere Spezifikationen

Konfiguration | Leiter | Isolierung | Leitfähiges Band unter Schirm | Kupferdrahtschirm und Band | Nicht leitendes Band über Schirm | Al-Folie | Mantel | Anzahl der Adern und Querschnitt | Minimale Lagertemperatur | Farbe der Isolierung | Flammwidrig | CPR-Klasse | CE-Konformität | Form des Leiters | Leiterdurchmesser | Nenndicke der Isolierung | Durchmesser über Isolierung | Minimale Manteldicke | Außendurchmesser | Gewicht | DC-Widerstand bei 20 °C | Kapazität | Induktivität, Dreiblatt | Induktivität im Boden, flach 1 | Leiter-Kurzschlussstrom | Schirm-Kurzschlussstrom | Erwärmungszeitkonstante, Dreiblatt | Erwärmungszeitkonstante, flach | Strombelastbarkeit in Luft, Dreiblatt | Strombelastbarkeit in Luft, flach | Strombelastbarkeit im Boden, Dreiblatt | Strombelastbarkeit im Boden, flach
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1x35/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x35/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 7.2 mm | 3.4 mm | 15.3 mm | 2.1 mm | 24 mm | 803 kg/km | 0.524 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.43 | 0.73 | 5 kA | 3.2 kA | 267 | 190 | 197 | 235 | 187 | 212
1x50/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 3.4 mm | 16.3 mm | 2.1 mm | 25 mm | 928 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.42 | 0.71 | 7.1 kA | 3.2 kA | 375 | 269 | 238 | 282 | 220 | 249
1x70/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 3.4 mm | 17.9 mm | 2.1 mm | 26 mm | 1154 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.28 μf/km | 0.39 | 0.67 | 10 kA | 3.2 kA | 488 | 352 | 294 | 350 | 268 | 302
1x95/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 3.4 mm | 19.4 mm | 2.1 mm | 28 mm | 1410 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.38 | 0.65 | 13.6 kA | 3.2 kA | 611 | 446 | 358 | 426 | 320 | 359
1x120/16 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 3.4 mm | 20.9 mm | 2.1 mm | 30 mm | 1682 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.34 μf/km | 0.36 | 0.62 | 17.1 kA | 3.2 kA | 742 | 545 | 413 | 491 | 363 | 405
1x150/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 3.4 mm | 22.3 mm | 2.1 mm | 31 mm | 2025 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.35 | 0.6 | 21.4 kA | 5 kA | 917 | 709 | 468 | 549 | 405 | 442
1x185/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 3.4 mm | 23.9 mm | 2.1 mm | 32 mm | 2383 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.4 μf/km | 0.34 | 0.58 | 26.4 kA | 5 kA | 1089 | 861 | 535 | 625 | 456 | 493
1x240/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 3.4 mm | 26.4 mm | 2.1 mm | 35 mm | 2965 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.44 μf/km | 0.32 | 0.55 | 34.3 kA | 5 kA | 1318 | 1073 | 631 | 731 | 526 | 563
1x300/25 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 3.4 mm | 28.8 mm | 2.1 mm | 37 mm | 3624 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.49 μf/km | 0.31 | 0.53 | 42.9 kA | 5 kA | 1582 | 1309 | 722 | 831 | 591 | 626
1x400/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 3.4 mm | 31.4 mm | 2.1 mm | 40 mm | 4574 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.54 μf/km | 0.29 | 0.5 | 57.2 kA | 7 kA | 2279 | 2036 | 827 | 920 | 662 | 675
1x500/35 - 6/10 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | –35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 3.4 mm | 34.6 mm | 2.1 mm | 43 mm | 5597 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.61 μf/km | 0.28 | 0.48 | 71.4 kA | 7 kA | 2765 | 2538 | 949 | 1043 | 744 | 748
1x35/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x35/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 7.2 mm | 5.5 mm | 19.5 mm | 2.1 mm | 28 mm | 948 kg/km | 0.524 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.46 | 0.74 | 5 kA | 3.2 kA | 259 | 192 | 200 | 235 | 189 | 213
1x50/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 5.5 mm | 20.5 mm | 2.1 mm | 29 mm | 1078 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.44 | 0.72 | 7.1 kA | 3.2 kA | 373 | 278 | 239 | 282 | 222 | 250
1x70/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 5.5 mm | 22.1 mm | 2.1 mm | 31 mm | 1315 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.42 | 0.68 | 10 kA | 3.2 kA | 476 | 358 | 297 | 351 | 271 | 303
1x95/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 5.5 mm | 23.6 mm | 2.1 mm | 32 mm | 1579 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.21 μf/km | 0.4 | 0.66 | 13.6 kA | 3.2 kA | 598 | 454 | 361 | 426 | 323 | 360
1x120/16 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 5.5 mm | 25.1 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1861 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.23 μf/km | 0.39 | 0.63 | 17.1 kA | 3.2 kA | 722 | 554 | 416 | 491 | 367 | 407
1x150/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 5.5 mm | 26.5 mm | 2.1 mm | 35 mm | 2212 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.25 μf/km | 0.37 | 0.6 | 21.4 kA | 5 kA | 897 | 723 | 470 | 549 | 409 | 445
1x185/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 5.5 mm | 28.1 mm | 2.1 mm | 37 mm | 2585 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.27 μf/km | 0.36 | 0.59 | 26.4 kA | 5 kA | 1048 | 861 | 538 | 625 | 461 | 498
1x240/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 5.5 mm | 30.6 mm | 2.1 mm | 39 mm | 3181 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.3 μf/km | 0.34 | 0.56 | 34.3 kA | 5 kA | 1283 | 1073 | 634 | 731 | 532 | 568
1x300/25 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 5.5 mm | 33 mm | 2.1 mm | 42 mm | 3763 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.33 μf/km | 0.33 | 0.54 | 42.9 kA | 5 kA | 1541 | 1309 | 724 | 830 | 599 | 633
1x400/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 5.5 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 4795 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.36 μf/km | 0.31 | 0.51 | 57.2 kA | 7 kA | 2279 | 2085 | 829 | 923 | 671 | 685
1x500/35 - 12/20 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 5.5 mm | 38.8 mm | 2.1 mm | 47 mm | 5872 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.43 μf/km | 0.3 | 0.49 | 71.4 kA | 7 kA | 2689 | 2576 | 953 | 1045 | 754 | 760
1x50/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x50/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 8.2 mm | 8 mm | 25.5 mm | 2.1 mm | 34 mm | 1292 kg/km | 0.387 Ω/km | 0.13 μf/km | 0.48 | 0.73 | 7.1 kA | 3.2 kA | 359 | 280 | 241 | 282 | 225 | 251
1x70/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x70/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 9.8 mm | 8 mm | 27.1 mm | 2.1 mm | 36 mm | 1542 kg/km | 0.268 Ω/km | 0.15 μf/km | 0.45 | 0.7 | 10 kA | 3.2 kA | 466 | 364 | 299 | 350 | 274 | 304
1x95/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x95/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 11.3 mm | 8 mm | 28.6 mm | 2.1 mm | 37 mm | 1817 kg/km | 0.193 Ω/km | 0.16 μf/km | 0.43 | 0.67 | 13.6 kA | 3.2 kA | 585 | 462 | 363 | 425 | 327 | 362
1x120/16 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x120/16 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 12.8 mm | 8 mm | 30.1 mm | 2.1 mm | 39 mm | 2110 kg/km | 0.153 Ω/km | 0.17 μf/km | 0.41 | 0.64 | 17.1 kA | 3.2 kA | 711 | 567 | 418 | 468 | 371 | 409
1x150/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x150/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 14.2 mm | 8 mm | 31.5 mm | 2.1 mm | 40 mm | 2473 kg/km | 0.124 Ω/km | 0.19 μf/km | 0.4 | 0.62 | 21.4 kA | 5 kA | 890 | 740 | 472 | 548 | 414 | 449
1x185/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x185/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 15.8 mm | 8 mm | 33.1 mm | 2.1 mm | 42 mm | 2853 kg/km | 0.099 Ω/km | 0.2 μf/km | 0.38 | 0.6 | 26.4 kA | 5 kA | 1048 | 882 | 539 | 624 | 466 | 502
1x240/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x240/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 18.3 mm | 8 mm | 35.6 mm | 2.1 mm | 44 mm | 3467 kg/km | 0.075 Ω/km | 0.22 μf/km | 0.36 | 0.57 | 34.3 kA | 5 kA | 1283 | 1108 | 635 | 728 | 539 | 574
1x300/25 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x300/25 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 20.7 mm | 8 mm | 38 mm | 2.1 mm | 47 mm | 4164 kg/km | 0.06 Ω/km | 0.24 μf/km | 0.35 | 0.55 | 42.9 kA | 5 kA | 1555 | 1364 | 725 | 828 | 606 | 640
1x400/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x400/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 23.3 mm | 8 mm | 40.6 mm | 2.1 mm | 49 mm | 5131 kg/km | 0.047 Ω/km | 0.26 μf/km | 0.34 | 0.52 | 57.2 kA | 7 kA | 2206 | 2109 | 831 | 922 | 680 | 695
1x500/35 - 18/30 kV | Copper | XLPE | Ja | Ja | Ja | Nein | PE | 1x500/35 | -35 °C | uncoloured | Nein | Fca | Ja | RM | 26.5 mm | 8 mm | 43.8 mm | 2.4 mm | 53 mm | 6234 kg/km | 0.037 Ω/km | 0.29 μf/km | 0.32 | 0.5 | 71.4 kA | 7 kA | 2689 | 2652 | 953 | 1045 | 765 | 773

## Ähnliche Produkte

- ## NA2XS2Y

- ## NA2XSY

- ## N2XSY

- ## N2XS(F)2Y

Share Share Share Pin
Close Menu

#### KLZ Cables

Raiffeisenstraße 22
73630 Remshalden

[email protected]

../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-salient-social-js-salient-socialde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-jquery.easing.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-jquery.mousewheel.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-build-priorityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-transit.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-waypointsde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-imagesLoaded.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-hoverintent.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-jquery.fancyboxde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-anime.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-superfishde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-build-initde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-build-nectar-smooth-scrollde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-build-third-party-flickityde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-build-nectar-single-productde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-third-party-touchswipe.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-js-front-end-breeze-lazy-load.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-sourcebuster-sourcebuster.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-frontend-order-attribution.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-build-nectar-delay-javascriptde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-formidable-pro-js-frm.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-dist-hooks.minde.js
../../../../../wp-content/cache/breeze-minification/js/breeze_de-produkte-stromkabel-mittelspannungskabel-n2xs2y-1-44194-js-build-gtag-eventsde.js