---
title: H1Z2Z2-K
sku: H1Z2Z2-K-solar-cables
description: >
  Das H1Z2Z2-K Kabel ist ein hochflexibles, halogenfreies Solarkabel für moderne
  Photovoltaikanlagen. Es erfüllt höchste Anforderungen an Sicherheit,
  Wetterbeständigkeit und elektrische Belastbarkeit – sowohl im Innen- als auch
  im Außeneinsatz.
categories:
  - Solarkabel
images:
  - /uploads/2025/06/H1Z2Z2-K-scaled.webp
application: >
  Das H1Z2Z2-K entspricht der Norm DIN EN 50618 (VDE 0283-618) und ist speziell für die
  Verkabelung von Photovoltaiksystemen konzipiert. Es kann fest verlegt oder flexibel
  geführt werden – im Gebäude, im Freien, in Industrieanlagen, landwirtschaftlichen
  Betrieben oder sogar in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Leitung ist UV-, ozon-
  und wasserbeständig (AD7) und darf direkt in der Erde verlegt werden.
locale: de
---
<ProductTabs technicalData={<ProductTechnicalData data={{
  "technicalItems": [
    {
      "label": "Maximal operating conductor temperature (°C)",
      "value": "120",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Maximal short-circuit temperature (°C)",
      "value": "+250 Max. 5 sec.",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Minimal temperature for laying (°C)",
      "value": "-25",
      "unit": "°C"
    },
    {
      "label": "Nennspannung (kV)",
      "value": "AC: 1000/1000 V DC: 1500 V",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Prüfspannung (kV)",
      "value": "6,5 AC, 15 DC (5 min.)",
      "unit": "kV"
    },
    {
      "label": "Shape of conductor",
      "value": "RM",
      "unit": ""
    },
    {
      "label": "Temperaturbereich (°C)",
      "value": "-40/+90",
      "unit": "°C"
    }
  ],
  "voltageTables": [
    {
      "voltageLabel": "AC: 1000 / 1000 V DC: 1500 V",
      "metaItems": [
        {
          "label": "Spannung",
          "value": "AC: 1000 / 1000 V DC: 1500 V"
        },
        {
          "label": "Prüfspannung",
          "value": "6,5 AC, 15 DC (5 min.)",
          "unit": "kV"
        },
        {
          "label": "Temperaturbereich",
          "value": "-40/+90",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Leitertemperatur (max.)",
          "value": "120",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Kurzschlusstemperatur (max.)",
          "value": "+250 Max. 5 sec.",
          "unit": "°C"
        },
        {
          "label": "Minimale Verlegetemperatur",
          "value": "-25",
          "unit": "°C"
        }
      ],
      "columns": [
        {
          "key": "Cond",
          "label": "Leiter"
        },
        {
          "key": "shape",
          "label": "Form"
        },
        {
          "key": "RI",
          "label": "RI [Ohm/km]"
        },
        {
          "key": "Rbv",
          "label": "Rbv [mm]"
        },
        {
          "key": "Ø",
          "label": "Ø [mm]"
        },
        {
          "key": "G",
          "label": "G [kg/km]"
        }
      ],
      "rows": [
        {
          "configuration": "1x1,5",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "13,7",
            "22",
            "4,5",
            "33"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x2,5",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "8,21",
            "24",
            "4,9",
            "41"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x4",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "5,09",
            "26",
            "5,5",
            "57"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x6",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "3,39",
            "30",
            "5,9",
            "73"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x10",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "1,95",
            "35",
            "6,9",
            "110"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x16",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "1,24",
            "40",
            "8",
            "170"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x25",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "0,795",
            "50",
            "10",
            "260"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x35",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "0,565",
            "56",
            "11",
            "360"
          ]
        },
        {
          "configuration": "1x50",
          "cells": [
            "",
            "RM",
            "0,393",
            "60",
            "13,2",
            "500"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}} />}>


<h3>Für dauerhafte Einsätze in anspruchsvollen Umgebungen</h3>
<p>Das <strong>H1Z2Z2-K</strong> entspricht der <strong>Norm DIN EN 50618 (VDE 0283-618)</strong> und ist speziell für die <strong>Verkabelung von Photovoltaiksystemen</strong> konzipiert. Es kann <strong>fest verlegt oder flexibel geführt</strong> werden – im Gebäude, im Freien, in Industrieanlagen, landwirtschaftlichen Betrieben oder sogar in <strong>explosionsgefährdeten Bereichen</strong>. Die Leitung ist <strong>UV-, ozon- und wasserbeständig (AD7)</strong> und darf <strong>direkt in der Erde verlegt</strong> werden.</p>
<h3>Aufbau und technische Merkmale</h3>
<p>Der feindrähtige <strong>verzinnt Kupferleiter (Klasse 5)</strong> ist doppelt geschützt durch eine <strong>vernetzte Isolierung und einen vernetzten Außenmantel aus Polyolefincopolymer</strong> – halogenfrei, flammwidrig und mit hoher Abriebfestigkeit. Das Kabel ist für eine maximale Leitertemperatur von <strong>120 °C</strong> ausgelegt und bleibt auch bei <strong>-40 °C (fest verlegt)</strong> zuverlässig flexibel. Die <strong>geringe Rauchentwicklung</strong> und hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen und thermischen Einflüssen sorgen für einen sicheren, langjährigen Betrieb.</p>
<h3>Eigenschaften im Überblick</h3>
<ul>
<li>
<p><strong>Halogenfrei, flammwidrig, UV- und ozonbeständig</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Kurzschluss- und erdschlusssicher gemäß VDE-AR-E 2283-4</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Zugelassen für Innenräume, Außenbereiche und explosionsgefährdete Zonen</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>Geeignet für direkte Erdverlegung</strong></p>
</li>
<li>
<p><strong>CPR-Leistungsklasse: Eca</strong></p>
</li>
</ul>


</ProductTabs>
